text:
1/9

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00729

Status: öffentlich

Eingereicht von
Dezernat Kultur

Betreff:
Naturkundemuseum Leipzig - Grundsatzbeschluss und Standortentscheidung
(Maßnahme des Arbeitsprogramms 2023)

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung
FA Kultur
Ratsversammlung  16.09.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat nimmt die Ergebnisse der Standortanalyse für ein neues
Naturkundemuseum (ANLAGE 1) und die darauf aufbauende Machbarkeitsstudie
zum favorisierten Standort Bowlingtreff (ANLAGE 2) mit den grundsätzlichen
Aussagen hinsichtlich der Eignung, Kosten und Potenziale zur Kenntnis.

2. Als Standort für das Naturkundemuseum Leipzig werden die Flächen des ehemaligen
Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz entwickelt.

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Planungsbeschluss zur Entwicklung des
Standortes im IV. Quartal 2021 vorzulegen. Über die Bereitstellung der im Ergebnis
der Vorplanung ermittelten Kosten wird im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung
(ab 2021) entschieden. Die Mittel werden durch das Fachamt angemeldet, ebenso
die Mittel der Bewirtschaftung.

4. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass der Oberbürgermeister für die Entwicklung des
Naturkundemuseums am Standort Wilhelm-Leuschner-Platz Fördermittel einwirbt.

5. Bis zur Schaffung eines Depots verbleiben die Sammlungsbestände des
Naturkundemuseums auch nach der Inbetriebnahme der Ausstellung im Bowlingtreff
am bisherigen Standort Lortzingstraße 3.

6. Zur Errichtung eines Depotgebäudes für das Naturkundemuseum bzw. eines
Zentraldepots für alle städtischen Museen werden Grundstücke und Immobilien auf
ihre Eignung untersucht.

7. Mit dem Bauvorhaben des Naturkundemuseums wird auch die Möglichkeit eines
unterirdischen Zusammenklangs der Ausstellungsbereiche von Naturkundemuseum
und Forum Recht/Juristischer Fakultät denkbar, die auf der Untergeschossebene
voraussichtlich aneinander angrenzen werden.

2/9

Zusammenfassung:
Anlass der Vorlage:

 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln
 Sonstiges:

Das Naturkundemuseum Leipzig kann am derzeitigen Standort Lortzingstraße 3 aus
bauordnungsrechtlichen Gründen und wegen unzureichender Flächen nur eingeschränkt
betrieben werden. Die Tradition des Museums als kommunales Archiv der Biodiversität,
Gedächtnis einmaliger Wissenschaftshistorie und zentrale Institution
generationenübergreifender naturwissenschaftlicher Bildung verpflichtet zu einer
angemessenen und zeitgemäßen Präsentation der international herausragenden Bestände.
Das schließt auch eine Vergrößerung der Präsentations- und Magazinbestände ein, ebenso
wie innovative Ausstellungskonzepte, Bildungs- und Vermittlungsprogramme. Die Vertiefung
der Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und den Senckenberg Naturhistorischen
Sammlungen Dresden ermöglicht dann auch neue Strategien der Wissenschaft und
Forschungsinfrastruktur am Museum. Für diese Anforderungen sollen die Flächen des
ehemaligen Bowlingtreffs am Wilhelm-Leuschner-Platz, auf Basis der Machbarkeitsstudie,
entwickelt werden.

3/9

Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
 Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
 Auszahlungen 2021  2.069.000 41/N70000736
(Planungsmittel)
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
 Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
 Ergeb. HH Aufwand aus
jährl. Abschreibungen

Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur
Begründung

Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja X Nein
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:

4/9
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf
Lebensqualität:
 Balance zwischen
Verdichtung und
Freiraum
 Qualität im öffentlichen
Raum und in der
Baukultur
 Nachhaltige Mobilität
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Erhalt und Verbesserung
der Umweltqualität
 Quartiersnahe Kultur-,
Sport- und Freiraum-
angebote
Leipzig besteht im
Wettbewerb:
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte
Arbeitsplätze
 Attraktives Umfeld für
Innovation, Gründer und
Fachkräfte
 Vielfältige und stabile
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgendes Flächen- und
Liegenschaftsmanagement
 Leistungsfähige technische
Infrastruktur
 Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft

Leipzig schafft soziale
Stabilität:
 Chancengerechtigkeit in
der inklusiven Stadt
 Gemeinschaftliche
Quartiersentwicklung
 Bezahlbares Wohnen
 Zukunftsorientierte Kita-
und Schulangebote
 Lebenslanges Lernen
 Sichere Stadt

Akteure:
 Bürgerstadt
 Region
 Stadtrat
 Kommunalwirtschaft
 Verwaltung

Leipzig stärkt seine
Internationalität:
 Weltoffene Stadt
 Vielfältige, lebendige Kultur-
und Sportlandschaft
 Interdisziplinäre
Wissenschaft und
exzellente Forschung
 Attraktiver Tagungs- und
Tourismusstandort
 Imageprägende
Großveranstaltungen
 Globales Denken, lokal
verantwortliches Handeln

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 trifft nicht zu

Beschreibung des Abwägungsprozesses:
entfällt

5/9

I. Eilbedürftigkeitsbegründung
Entfällt

II. Begründung Nichtöffentlichkeit
Entfällt

III.  Strategische Ziele

Die Neukonzeption des Naturkundemuseum Leipzig ist vorrangig auf zwei strategische
Zielbilder der Stadt Leipzig ausgerichtet: Zur internationalen Ausstrahlung Leipzigs gehört
das Naturkundemuseum mit seinen attraktiven Ausstellungsthemen und Forschungen. Diese
anspruchsvolle und erfolgreiche Arbeit des Museums gilt es zu fördern und auszubauen.
Darüber hinaus findet die Arbeit in sozialer Verantwortung statt und trägt zur sozialen
Stabilität bei. Das Museum richtet seine Bildungs- und Vermittlungsarbeit auf eine
zunehmend diverse, kulturell mehrstimmige Stadtgesellschaft aus. Es gilt, eine möglichst
umfassende Teilhabe aller Bürger/-innen an den Angeboten des Naturkundemuseums
sicherzustellen. Mit der Errichtung eines neuen Naturkundemuseums wird auch ein
überregional bedeutsames Zentrum zur naturwissenschaftlichen Bildung, Ausstellung und
Vermittlung geschaffen, welches Leipzig im Wettbewerb der Vernetzung von Bildung,
Forschung und Wirtschaft weiter nach vorn bringen wird.

IV. Sachverhalt
1. Anlass

Die Beschlussvorlage dient der Bestätigung des ehemaligen Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-
Leuschner-Platz als neues Ausstellungsgebäude für das Naturkundemuseum Leipzig, auf
Grundlage der Ergebnisse der im Jahr 2019 durchgeführten Standortanalyse und
Machbarkeitsstudie.
Die Museumskonzeption soll in einer nächsten Planungsphase standortabhängig weiter
baulich und inhaltlich entwickelt werden.

Bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Museumsgebäudes verbleibt das
Naturkundemuseum vollständig am alten Standort in der Lortzingstraße 3. Nach Umzug von
Verwaltung und neuer Dauerausstellung, verbleibt die eigentliche Sammlung am Standort
Lortzingstraße 3, bis ein geeignetes und auf Dauer angelegtes Depot für die umfangreichen
Bestände errichtet bzw. eingerichtet wurde. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit
eines Zentraldepots für alle vier städtischen Museen geprüft.

Für die Umsetzung der baulichen und inhaltlichen Museumsneukonzeption sollen
Fördergelder eingeworben werden.

2. Beschreibung der Maßnahme

 Das Neue Naturkundemuseum Leipzig
1. Leitidee Naturkundemuseum 4.0

Das Naturkundemuseum der Stadt Leipzig ist eine wissenschaftliche Einrichtung und ein
Archiv des regionalen Naturraumes. Es ist aber auch und gerade deren wichtigste
Vermittlungsstation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und damit die entscheidende, den
Bürgerinnen und Bürgern, Schulen und Hochschulen zur Verfügung stehende
naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig.
Es orientiert sich einerseits an den spezifischen naturräumlichen und naturhistorischen
Gegebenheiten der Stadt und seiner Region aber andererseits auch an überregionalen und
globalen Phänomenen und operiert am Puls der Zeit. In diesem Sinne tritt es als starkes,
6/9
selbstbewusstes und unabhängiges Institut der bürgerlichen Bildung und
naturwissenschaftlichen Forschung auf. Darüber hinaus bildet sich das Museum auch
präsent im Zentrum des gesellschaftlichen Lebens der Stadt ab. Das Museum ist ein Forum
der Generationen und bietet allen Altersgruppen einen Platz zum Verweilen und Innehalten,
Lernen und Staunen.
Ein Ort des gesellschaftlichen Lebens, der ganz im Sinne eines „Third Place“ zum Verweilen
und Flanieren einlädt. Zudem greift das Museum Themen der Inklusion vollständig auf, setzt
diese konsequent um und schafft als pädagogischen Leitfaden eine spezifische didaktische
Ebene, die auf die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger Bezug nimmt.

Das neue Naturkundemuseum tritt ganz im Sinne der Maxime der ICOM auf: Sammeln,
Bewahren, Forschen, Ausstellen sowie Vermitteln und erweitert dies selbstbewusst wie auch
konsequent durch die Elemente Inklusion, Bildung und Unterhaltung. Eine Instanz der
städtischen Gesellschaft - ein Naturkundemuseum 4.0.

2. Strategische Herausforderungen
Die gesellschaftlich-wissenschaftlichen Aufgaben von Naturkundemuseen orientieren sich
grundsätzlich auch an Struktur und Profil ihrer Sammlungen und somit ist eine
entsprechende Schärfung dessen für eine nachhaltig tragfähige Museumsarbeit unerlässlich.
Die Bildungsarbeit des Leipziger Naturkundemuseums mit Konzentration auf Umwelt- und
Ressourcenverständnis muss in diesem Sinne, gerade vor dem Hintergrund der
zunehmenden Gefährdung natürlicher Bestände der regionalen Flora und Fauna,
schwerpunktmäßig den großen Fragen der Biodiversität auf den Grund gehen. In diesem
Zusammenhang ergeben sich, speziell für die Leipziger Region, neue und mitunter
einzigartige Themenfelder, die zum einen die urbanen Flächen und Brachen behandeln, aber
im Besonderen auch die Sukzessionsstränge der verschiedenen Bergbaufolgelandschaften
in den Fokus nehmen. Die Untersuchung und wissenschaftliche Begleitung des heimischen
Montan-Kultur-Naturraumes, seine Entwicklung und Veränderung, stellt eine weltweite
Einzigartigkeit dar und hat Modellcharakter für ähnliche Entwicklungsräume weltweit. Hier ist
das Naturkundemuseum im Begriff, die bestehende enge Zusammenarbeit mit den
führenden Institutionen der Region wie der Universität Leipzig, dem Deutschen Zentrum für
integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
(UFZ) zu vertiefen und zu intensivieren.

Das Naturkundemuseum Leipzig muss zusätzlich seine Rolle als erste Ansprechstation für
Fragen der regionalen Wirbeltierfauna zurückgewinnen. Gerade die Datenaufnahme und das
Monitoring der Wirbeltierbestände in der Region sind, gemeinsam mit den entsprechenden
Daten aus Botanik und Wirbellosenzoologie, von entscheidender Bedeutung für einen
sinnvollen Natur- und Landschaftsschutz und können weltweit auf ähnliche Fälle übertragen
werden. Neue Impulse wird der Fachbereich Geologie/Paläontologie erfahren, da auf diesem
Gebiet aufgrund der personellen Ressourcenknappheit der sehr stark auf internationale
Themen spezialisierten anderen Forschungseinrichtungen, dem neuen Naturkundemuseum
eine steigende Verantwortung zukommen wird.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten am Naturkundemuseum werden schließlich
in neuen hauseigenen Schriftenreihen publiziert und somit die wissenschaftliche Expertise
des Hauses, wie auch sein Ansehen, national wie international, gestärkt. Sämtliche
Sammlungsbestände werden darüber hinaus digital, inklusive Bild- und 3D-Daten, erfasst.

3. Entwicklung und Vision
Die Stadt Leipzig wird in den kommenden Jahren ein zeitgemäßes und angemessenes,
deutlich größeres Museum in neuem Gewand schaffen, das neue Naturkundemuseum
Leipzig. Die Maßnahme ist im Arbeitsprogramm 2023 des Oberbürgermeisters als wichtige
Aufgabe dargestellt.
Mit der Neubesetzung der Direktorenstelle im Dezember 2016 und den damit
einhergehenden deutlichen Veränderungen in Management und Präsenz, lässt sich eine
7/9
gesteigerte öffentliche Wahrnehmung verzeichnen, die sich in der Presse, der zunehmenden
Partizipation in den sozialen Medien und den deutlich höheren Besucherzahlen zeigt. Zählte
man 2016 noch 32.000 Besucher, so wurde diese Zahl im Jahre 2019 mit gut 70.000
Besuchern mehr als verdoppelt.

Das Haus gehört heute zu den attraktivsten, bedeutendsten und besucherstärksten
Naturkundemuseen Mitteldeutschlands und ist anerkanntes Element der
Biodiversitätsforschung. Es ist die entscheidende naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung
der Stadt Leipzig und Konservator der regionalen Biodiversität. Es operiert am Puls der Zeit
als Institut der bürgerlichen Bildung und naturwissenschaftlichen Forschung. Das
Naturkundemuseum ist schon jetzt auf dem Weg ein Forum der Generationen zu werden.
Diesen Weg konsequent weiterzugehen, die Marke zu stärken und seine Rolle als
Besuchermagnet auszubauen muss Anspruch und Wille des neuen Naturkundemuseums
sein.

4. Standort
Das Naturkundemuseum Leipzig kann am derzeitigen Standort Lortzingstraße 3 aus
bauordnungsrechtlichen Gründen und wegen unzureichender Flächen nur sehr
eingeschränkt betrieben werden. Die Tradition als kommunales Archiv der Biodiversität,
Gedächtnis einmaliger Wissenschaftshistorie und zentrale Institution
generationenübergreifender naturwissenschaftlicher Bildung verpflichtet zu einer
angemessenen und zeitgemäßen Präsentation der international herausragenden Bestände.
Das schließt auch eine Vergrößerung der Präsentations- und Magazinbestände ein, ebenso
wie innovative Ausstellungskonzepte, Bildungs- und Vermittlungsprogramme. Die Vertiefung
der Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, dem
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und den Senckenberg Naturhistorische
Sammlungen Dresden ermöglicht dann auch neue Strategien der Wissenschafts- und
Forschungsinfrastruktur am Museum.
Der Anspruch, ein Naturkundemuseum von weit überregionaler Bedeutung für ganz
Mitteldeutschland zu schaffen, wird daher in den kommenden Jahren zielstrebig wie auch
effektiv weiter umgesetzt. Dabei spielt vor allem die richtige Wahl des zukünftigen Standortes
eine herausragende Rolle. Innenstadtnah, auf die Bedürfnisse des Museums angepasst und
mit charakterstarker Architektur aufwartend, sollte das neue Domizil sein. Hierbei gilt es
weniger eine Erwartungshaltung zu erfüllen, als vielmehr zu überraschen. Dies alles vermag
der ehemalige Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz als neuer Sitz der Dauer- und
Sonderausstellungen des Naturkundemuseums zu leisten.
Das neue Naturkundemuseum wird Maßstäbe setzen, Althergebrachtes in Frage stellen und
bessere, der Zeit angepasste Lösungen finden.

5. Trennung von Ausstellung und Sammlungsarbeit
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll wie auch notwendig Sammlung und
Ausstellungsbereich aus sicherheitstechnischen und logistischen Erwägungen heraus zu
trennen. Die Standortanalyse und Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 haben bereits
gezeigt, dass der Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz für ein Naturkundemuseum
geradezu ideal geeignet ist: relative Klimastabilität, denkmalgeschützt und innerhalb der
Stadtgesellschaft identifikationsstiftend - das perfekte Ausstellungsgebäude.

In diesem Zuge wird es notwendig die Sammlungen inklusive wissenschaftlicher Abteilungen
auszulagern. Es werden konservatorisch geeignete wie auch auf Dauer angelegte
Räumlichkeiten benötigt. Die sich daraus ergebenden notwendigen Untersuchungen und
Planungen bieten die große Chance, gemeinsam mit den anderen städtischen Museen ein
dauerhaftes Zentraldepot zu schaffen.

8/9
3. Realisierungs- / Zeithorizont

Eine verlässliche Kostenschätzung kann erst mit Abschluss der Vorplanung entsprechend
der Leistungsphase (LP) 3 vorgelegt werden. Für die Beauftragung der Planung wird noch im
Jahr 2020 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Auf der Grundlage der Kostenschätzung der LP
3 wird im IV. Quartal 2021 ein Planungsbeschluss vorgelegt. Dieser Planungsbeschluss soll
die Grundlage für den weiteren Planungsschritt der LP 4 darstellen, den Standort
Bowlingtreff für das Naturkundemuseum bestätigen und die Planungsgrundlage für ein
Museumsdepot, möglichst als Zentraldepot für alle städtischen Museen, darstellen. Im
Ergebnis dieser weiterführenden Planungen wird ggf. der Bau- und Finanzierungbeschluss
gefasst. Dafür kann gegenwärtig noch kein Zeitfenster benannt werden.

4. Finanzielle Auswirkungen

Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie wurde für die Unterbringung des
Naturkundemuseums im Bowlingtreff ein Kostenrahmen nach DIN 276 erstellt. Der ermittelte
Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 38 Mio € (ANLAGE 3). Der Kostenrahmen basiert auf den
Kennwerten des Jahres 2019 und ist je nach Ausführungszeitraum um den dann gültigen
Baupreisindex anzupassen.
Da die Flächen im Bowlingtreff für das Museumsdepot, sowie für Labor- und Werkstatträume
nicht auskömmlich sind, wurde ein weiterer Kostenrahmen für ein Gebäude, das diese
Funktionen aufnehmen soll, ermittelt. Dieser Kostenrahmen nach DIN 276 liegt bei ca. 16
Mio € (ANLAGE 4). Einen konkreten Standortvorschlag für ein Depotgebäude gibt es noch
nicht. Vorzugsweise sollte ein Depotgebäude auf städtischen Flächen entstehen, weshalb in
diesem Kostenrahmen keine Grundstückskosten enthalten sind. Bei der Errichtung eines
anzustrebenden Zentraldepots für alle städtischen Museen liegen die Kosten deutlich höher.
Die angedachte Depotnutzung von Vorhalteflächen des Stadtarchivs in der Halle 12 auf der
Alten Messe sind nicht für alle Museen auskömmlich und werden nicht dauerhaft für die
städtischen Museen zur Verfügung stehen. Bis zur Schaffung eines Depots verbleiben die
Sammlungsbestände des Naturkundemuseums auch nach der Inbetriebnahme der
Ausstellungen im Bowlingtreff am bisherigen Standort Lortzingstraße. Die Kosten für den
Umzug in das Ausstellungsgebäude und in das neue Depot werden auf ca. 1,5 Mio €
geschätzt.

Für den Umbau des Bowlingtreffs zum Ausstellungsgebäude sollen Fördermittel
eingeworben werden. Je nach Bereitstellung von Fördermitteln sind die entsprechenden
Haushaltsmittel in die HH-Planungen ab 2021 ff. aufzunehmen und in dem zukünftigen
Planungsbeschluss darzustellen.

5. Auswirkungen auf den Stellenplan Entfällt

6. Bürgerbeteiligung  bereits erfolgt     geplant     nicht nötig

7. Besonderheiten     Entfällt

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Das Naturkundemuseum Leipzig ist das bedeutendste Naturkundemuseum
Mitteldeutschlands und anerkanntes Element internationaler Biodiversitätsforschung. Es ist
die entscheidende naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig und
Konservator der regionalen Biodiversität. Es operiert am Puls der Zeit als Institut der
bürgerlichen Bildung und naturwissenschaftlichen Forschung. Um die außerordentliche
Strahlkraft des Naturkundemuseum Leipzig zu stärken, wurde die Standortfrage zur
Etablierung des neuen Naturkundemuseums gestellt.

9/9
Nach Prüfung zahlreicher Standorte hat der vorliegende Grundsatzbeschluss mit dem
Beschlusspunkt 2 das Ziel vorgegeben, dass das Naturkundemuseum im ehemaligen
Bowlingtreff im Jahr 2024 eröffnet werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die
Baumaßnahme zeitnah beginnen. Ohne endgültige Standortentscheidung kann die
Maßnahme nicht umgesetzt werden und das neue Museum nicht eröffnet werden.

Anlagen:

ANLAGE 1  NKM Standortanalyse Kurzfassung
ANLAGE 2  NKM Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
ANLAGE 3  NKM Kosten Ausstellungsgebäude
ANLAGE 4  NKM Kosten Depot und Labor

NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
Analyse
von 3 Standorten
Zusammenfassung
NATURKUNDEMUSEUM

NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
2
Standorte
AUFGABENSTELLUNG
Das Naturkundemuseum Leipzig soll
gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.12.2018
in einer städtischen denkmalgeschützten
Immobilie in Innenstadtlage neue
Räumlichkeiten erhalten.
Für drei Standorte soll im ersten Schritt
eine vergleichende Standortanalyse auf
Basis einer Bewertungsmatrix mit Punk-
tesystem und im zweiten Schritt eine
vertiefende Machbarkeitsstudie durchge-
führt werden:
Empfehlung zum weiteren
Vorgehen:
Im Ergebnis der Analyse wird empfohlen,
nur den Standort Wilhelm-Leuschner-
Platz/ ehemaliger Bowlingtreff als
Museum/ Ausstellungsbereich in einer
Machbarkeitsstudie weiter zu unter -
suchen.
Hierbei ist von einer Aufteilung der
Funktionen Ausstellung und Magazin/
Labore auf zwei Standorte auszugehen.
HEUTiGER STANDoRT
LoRTziNGSTRASSE 3
EHEMALiGES STADTBAD
EUTRiTzScHER STRASSE 21
EHEMALiGER BowLiNGTREFF
wiLHELM-LEUScHNER-pLATz 1
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
3
Raumprogramm
AUFGABENSTELLUNG
EINgANgSBEREIcH/ FoyER
AuSStELLuNgSBEREIcHE
MuLtIFuNktIoNSRäuME Etc.
VERWALtuNg
SoNStIgES
MAgAzINE, LABoRE
Wc, VERkEHR, tEcHNIk 25 % DER NuF
SUMME VARiANTE 1
Raumprogramm Variante 1:
alle Funktionen an einem Standort
50 JAHRE
 650 m²
 2.430 m²
 435 m²
 450 m²
 415 m²
 2.313 m²
 1.707 m²
 8.400 m²

100 JAHRE
 650 m²

 3.480 m²
 435 m²

 450 m²

 465 m²
 3.089 m²
 2.131 m²
 10.700 m²
MiNDESTENS
 315 m²
 1.600 m²
 270 m²
 423 m²
 170 m²
 1.503 m²
 1.019m²
 5.300 m²
EINgANgSBEREIcH/ FoyER
AuSStELLuNgSBEREIcHE
MuLtIFuNktIoNSRäuME Etc.
VERWALtuNg
SoNStIgES
Wc, VERkEHR, tEcHNIk 25 % DER NuF
AUSSTELLUNG / VERwALTUNG
MAgAzIN / LABoRE
Wc, VERkEHR, tEcHNIk 25 % DER NuF
MAGAziN / LABoRE
SUMME VARiANTE 2
50 JAHRE
 650 m²
 2.430 m²

 435 m²

 450 m²
 415 m²
 1.120 m²

 5.500 m²
 3.120 m²
 780 m²
 3.900 m²
 9.400 m²

100 JAHRE
 650 m²

 3.480 m²

 435 m²
 450 m²
 465 m²
 1.320 m²
 6.800 m²
 4.482 m²
 1.118 m²
 5.600 m²
 12.400 m²

MiNDESTENS
 315 m²

 1.600 m²

 270 m²

 423 m²

 170 m²
 722 m²

 3.500 m²
 1.927 m²
 473 m²
 2.400 m²
 5.900 m²
BASiS FüR
ANALySE
Raumprogramm Variante 2
Trennung Ausstellung und Magazine
BASiS FüR
ANALySE
ALLE FLäcHEN SIND NEttoFLäcHEN
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
4
Bewertungsmatrix
AUSwERTUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
STÄDTEBAULicHE
EiNoRDNUNG
ATTRAKTiViTÄT &
SyNENERGiEN iM UMFELD
iNFRASTRUKTUR /
ERREicHBARKEiT
KoNzEpTüBERSETzUNG
UMSETzUNG RAUMpR oGRAMM
& FUNKTioNALE
zUSAMMENHÄNGE
GEBÄUDE
REALiSiERBARKEiT UNTER
wiRTScHAFTLicHEN &
BAUREcHTLicHEN ASpEKTEN
SUMME pUNKTE
BEwERTUNGwicHTUNGzU UNTERSUcHENDE
FAKToREN
5 %
5 %
5 %
15 %
20 %
20 %
30 %
100%
x 2
= 10
x 3
= 15
x 4
= 20
x 3
= 45
x 2
= 40
x 2
= 40
x 1
= 30
x 4
= 20
x 4
= 20
x 5
= 25
x 4
= 60
x 4
= 80
x 4
= 80
x 3
= 90
200 pKT . 375 pKT . 270 pKT .
x 2
= 10
x 3
= 15
x 4
= 20
x 3
= 45
x 3
= 60
x 3
= 60
x 2
= 60
0 – 5
= 25
0 – 5
= 25
0 – 5
= 25
0 – 5
= 75
0 – 5
= 100
0 – 5
= 100
0 – 5
= 150
MAX.
500 pKT .
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
5
Museumskonzept
AUFGABENSTELLUNG
3 zentralinszenierungen
Tour de Ter MeerTiefseeexpedition ValdiviaMammut von Borna
 © KocMoc    © KocMoc    © KocMoc
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
6
Lortzingstraße
AUSwERTUNG
pro
•	 bekannter zentraler Standort
•	 Blickfang
•	 gute Anbindung ÖPNV
•	 Neubau ermöglicht objektspezifische Lösungen für
den Ausstellungsbereich
contra
•	 Vorplatz wird durch Erweiterungsbau sehr klein
•	 Bestandsgebäude für Ausstellung ungeeignet
(Statik, Sicherheit, Brandschutz, klima, Raumhöhen),
für Verwaltung, Schulung, café, Shop nutzbar
 für diese Nutzungen zu groß
•	 Einschränkung der bebaubaren Fläche:
Wasserbauwerk im Vorplatz
Abstand zum denkmalgeschützten Bestandsgebäude
 für Ausstellung + Magazin zu wenig Fläche
 Neubau ausschließlich für Ausstellung
 Magazin+Labore an anderem Standort
•	 Wasserbauwerk evtl. verlegen für mehr Fläche
 sehr teuer
•	 Überschwemmungsgebiet, grundwasserstand hoch
 prüfen, ob keller überhaupt möglich ist
 hohe kosten für Herstellung untergeschoss
•	 Denkmalschutz: sehr schützenswert:
 fraglich ob Neubau auf dem Vorplatz möglich ist
•	 Bauphase:
 Interim für Verwaltung erforderlich
 Einschränkungen des Museumsbetriebs
 umzugskosten hoch (2x umzug Verwaltung)
•	 Bestandsgebäude evtl. anders besser nutzbar
•	 höhere Investitionskosten durch Neubau
NEUBAU
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
7
Wilhelm-Leuschner-Platz
AUSwERTUNG
pro
•	 attraktiver zentraler Standort
•	 Blickfang
•	 sehr gute Anbindung ÖPNV
•	 neu gestalteter großer Platz als Eingangssituation
•	 Synergien im umfeld
(Stadtbibliothek, Institut für Länderkunde...)
•	 Bestandsgebäude für Ausstellung gut geeignet
(Statik, Sicherheit, Brandschutz, klima, Raumhöhen,
Flächenangebot)
•	 Bestandsgebäude kommt nur für wenige Nutzungen
in Frage (große unterirdische Flächen)
  Museumsnutzung ist eine chance für sinnvolle
 Verwendung
  wirtschaftlich
contra
•	 Bestandsgebäude bietet wenig belichtete Büro-
flächen
•	 Fläche Bestandsgebäude reicht nicht für Magazin
  Magazin+Labore an anderem Standort
•	 Denkmalschutz
  Abstimmung erforderlich
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
8
Eutritzscher Straße
AUSwERTUNG
pro
•	 zentrale Lage (auch wenn nicht so zentral wie die
anderen beiden Standorte)
•	 gute Anbindung ÖPNV
•	 Raumhöhen (mehrgeschossige Räume) und große
Flächen des Bestandsgebäudes für Ausstellung
geeignet
•	 Bestandsgebäude kommt nur für wenige Nutzungen
in Frage (größe und Höhe der Schwimmhallen)
  Museumsnutzung ist eine chance für Verwen-
dung
contra
•	 Standort an Ausfallstraße nicht sehr attraktiv,
kein Blickfang
•	 sehr kleiner Eingangs-Vorplatz an der Straße
•	 Bestandsgebäude für Ausstellung bedingt geeignet
(Sicherheit, klima, Verhältnis Flächenangebot/ Volu-
men)
•	 Bestandsgebäude für Verwaltung bedingt geeignet
(geeignete Flächen unzusammenhängend)
•	 historische Sauna nicht sinnvoll nutzbar
•	 Denkmalschutz: sehr schützenswert
 hohe Auflagen zu erwarten
 hohe kosten für aufwändige Details
•	 Fläche Bestandsgebäude reicht nicht für Magazin
  Magazin+Labore an anderem Standort
NATURKUNDEMUSEUM
24. September 2019
Analyse von 3 Standorten
9
iMpRESSUM UND KoNTAKT
Bauherr/Auftraggeber Nutzer Planung
Stadt Leipzig
Bürgermeisterin und Beigeordnete
für Kultur/
Bürgermeisterin und Beigeordnete
für Stadtentwicklung und Bau
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Stadt Leipzig
Naturkundemuseum Leipzig

Lortzingstraße 3
04105 Leipzig
t 0341 9822124
w&V Architekten
GmbH

Niederlassungen:
Heidestraße 50
10557 Berlin
t 030 4050439-19
Weißenfelser Straße 65 A
04229 Leipzig
t 0341 98 97 58 0
[E-MAIL ENTFERNT]
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
Machbarkeitsstudie
Bowlingtreff
NATURKUNDEMUSEUM

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
2
1.  AUFGABENSTELLUNG
2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
3. AUSSENANLAGEN
4.  DENKMALSCHUTZ
5.  FLÄCHENAUFTEILUNG
6.  TRAGWERKSPLANUNG/
 GEBÄUDEZUSTAND
7.  BRANDSCHUTZ

INHALTSVERZEICHNIS
8.  ASR, BARRIEREFREIHEIT
9. SICHERHEIT
10. BAUPHYSIK
11. HAUSTECHNIK
 UNTERLAGEN
 IMPRESSUM

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
3
1. AUFGABENSTELLUNG
Das Naturkundemuseum Leipzig soll
gemäß Stadtratsbeschluss vom
12.12.2018 in einer städtischen denk-
malgeschützten Immobilie in Innen-
stadtlage neue Räumlichkeiten erhalten.
Für drei Standorte wurde im ersten
Schritt eine vergleichende Standort-
analyse auf Basis einer Bewertungs-
matrix mit Punktesystem durchgeführt.
Im zweiten Schritt erfolgt in dieser
vertiefenden Machbarkeitsstudie eine
objektspezifische Betrachtung.
EHEMALIGER BOWLINGTREFF
  WILHELM – LEUSCHNER – PLATZ 1
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
4
Standort
1. AUFGABENSTELLUNG
WILHELM – LEUSCHNER – PLATZ 1
EHEMALIGER BOWLINGTREFF

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
5
Raumprogramm
1. AUFGABENSTELLUNG
EINGANGSBEREICH/ FOYER
AUSSTELLUNGSBEREICHE
MULTIFUNKTIONSRÄUME ETC.
VERWALTUNG
SONSTIGES
WC, VERKEHR, TECHNIK 25 % DER NUF
AUSSTELLUNG / VERWALTUNG
MAGAZIN / LABORE
WC, VERKEHR, TECHNIK 25 % DER NUF
MAGAZIN / LABORE
SUMME VARIANTE 2
50 JAHRE
 650 m²
 2.430 m²

 435 m²

 450 m²
 415 m²
 1.120 m²

 5.500 m²
 3.120 m²
 780 m²
 3.900 m²
 9.400 m²

100 JAHRE
 650 m²

 3.480 m²

 435 m²
 450 m²
 465 m²
 1.320 m²
 6.800 m²
 4.482 m²
 1.118 m²
 5.600 m²
 12.400 m²

MINDESTENS
 315 m²

 1.600 m²

 270 m²

 423 m²

 170 m²
 722 m²

 3.500 m²
 1.927 m²
 473 m²
 2.400 m²
 5.900 m²
Raumprogramm Variante 2
Trennung Ausstellung und Magazine
BASIS FÜR
STUDIE
- 4,55
± 0.00
+ 7.00
+ 4.20
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
- 6,68
Gelände ca. + 1.00
0 5 10
MHGW
NGW
2,00m
5,00m
3,00m
3,50m- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
MHGW
NGW
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
6
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
MHGW= Mittlerer höchster Grundwasserstand
NGW   = Niedrigster Grundwasserstand
WESTHALLE
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Schnitte
± 0.00
0 5 10

1. AUFGABENSTELLUNG
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
7
Bestand Grundriss Erdgeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
S-Bahn-T unnel
WESTHALLE
1.OG Mittelgebäude
+4.20
0 5 10

NNNNN
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
8
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 1. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
+7.00
0 5 10

N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
9
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 2. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-3,08
-4,55
-2,94
-4,55
0 5 10

N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
10
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 1. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-6,38
0 5 10
N

1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 2. Untergeschoss
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
11
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-11,80
0 5 10

N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
12
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 3. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
-14,18
0 5 10

N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
13
1. AUFGABENSTELLUNG
Bestand Grundriss 4. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
14
Museumskonzept
1. AUFGABENSTELLUNG
3 Zentralinszenierungen
Tour de Ter MeerTiefseeexpedition ValdiviaMammut von Borna
 © KOCMOC    © KOCMOC    © KOCMOC
Zeitgemäßes Museumskonzept
Gemäß der allgemeinen Museumsmaxime Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln und erweitert durch die Aspekte
Inklusion, Bildung und Unterhaltung, wird thematisch ein rotes Netz gespannt, welches die Schwerpunktthemen
des Hauses verknüpft.
In drei Themenwelten werden Aspekte der Leipziger Erdgeschichte und prähistorischer Lebenswelten, die Kunst der
Präparation von den Anfängen bis in die Gegenwart sowie das gewaltige und hochspannende Spektrum Leipziger
Wissenschaftshistorie beleuchtet. Eingefasst werden diese Themenwelten von der gesamten Bandbreite natürlicher
Phänomene. Der unmittelbare Bezug zu den umfangreichen Sammlungen des Hauses bildet hierbei das authentische
Rückgrat der Ausstellungen.
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
15
2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
•	 Bebauungsplan B 392-Leuschnerplatz Entwurf 09-2019:
Östlich des Eingangsgebäudes ist eine "Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" vorgesehen.
Die gegenüber dem Bestand zusätzlich versiegelten Flächen für dort notwendige
oberirdischen Gebäudeteile (Notausgang, Haustechnik, Lastenaufzug) und Zu -
fahrten sind an anderer Stelle in unmittelbarer Nachbarschaft auszugleichen.
Dies ist z.B. an der Westseite oberhalb der unterirdischen Gebäudeteile möglich.
Belange des Naturkundemuseums sollten noch eingearbeitet werden
(z.B. Fluchtwegausgänge aus Untergeschossen)
•	 Sonderbau:
- Geschossfläche 1.UG > 1600 m²
- Gaststätte > 40 Plätze
•	 - SächsVStättVO gilt nicht für Ausstellungsräume in Museen
- Multifunktionsräume im UG: max. 150 Personen < 200 Personen
- Café im EG ca. 75 Personen < 200 Personen
keine Versammlungsstätte gemäß SächsVStättVO
•	 Keine PKW-Stellplätze auf Grundstück möglich
•	 Flurstücksgrenze Flurstück 4016/3
umfasst derzeit die Straße und einen T eil des Wilhelm-Leuschner-Platzes.
evtl. neues Flurstück bilden (eigene Freiflächenbewirtschaftung)
evtl. Binnenverträge innerhalb der Stadt
Fläche für
Bepflanzungen
 
 
 
 
Aussagen zu baurechtlichen Belangen
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
16
3. AUSSENANLAGEN
Lageplan
H
H
H
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
Grünewaldstraße
H
Neubebauung
gemäß B-Plan
Anlieferung LKW
Anlieferung LKW
Anlieferung Transporter
Außenanlagen
•	 Platzgestaltung Wilhelm-Leuschner-Platz:
Es wird ein Wettbewerb ausgelobt.
Belange des Naturkundemuseums bei Aus-
schreibung berücksichtigen
•	 Pflanzflächen gemäß B-Plan in der Nordostecke
über der Osthalle vorgesehen
Auch Pflanzflächen über Westhalle wünschenswert
mit Einbeziehung Thema Diversität-Naturkunde
•	 Anlieferung Naturkundemuseum :
- ca. täglich Kleintransporter 3,5 t an Küchenan-
  lieferung Mittelbau
- ca. 1x / Woche LKW 7,5 t an Lastaufzügen
- ca. 1x / 1-2 Jahre große Elemente über Einbring-
  öffnung im Dach: LKW 18 t
•	 Neugestaltung Zugangsbereich Eingang :
- Stufen, Sitzstufen, Bepflanzung
- barrierefreier Zugang über Rampe
- Vergrößerung der Fläche auf Eingangsniveau für
  Außenbestuhlung Museums-Café
•	 Stellplätze : auf dem Grundstück nicht möglich
barrierefreie Stellplätze, Fahrradstellplätze und
Haltemöglichkeit für Reisebusse im öffentlichen
Raum sind mit der Platzgestaltung zu klären
 
 
 
 
S-Bahn-
T unnel
4. DENKMALSCHUTZ
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
17
Grundlagen Denkmalschutz
•	 Erbaut 1925-1926 als unterirdisches Umspannwerk
der Städt. Elektrizitätswerke
•	 1986-1987 Umbau zum Bowlingtreff mit Eingangs -
bauwerk durch Winfried Sziegoleit mit Volker Sieg
•	 Seltenes technisches Denkmal
Eingangsbauwerk Zeugnis der späten DDR-Archi -
tektur (Postmoderne)
Westhalle Umspannwerk
4. DENKMALSCHUTZ
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
18
•	 Begehung Herr Dr. Krumrey am 17. Oktober 2019
•	 Gespräch mit Herr Winfried Sziegoleit und Herr
Dr. Krumrey am 30. Oktober 2019
•	 Entwurfsidee:
- Eingangsgebäude als Blickfang auf der Brachfläche
- Lichteinfall durch Oberlichter in allen drei
  Gebäudeteilen
Schützenswert ist vor allem das postmoderne
Eingangsgebäude
Bedeutung als Beispiel für die Möglichkeiten des
Bauens in der DDR und der Einbeziehung der
Bevölkerung durch freiwillige Arbeitsstunden
Prinzipielle Zustimmung zu Umnutzung als
Naturkundemuseum
Deckenöffnungen in Westhalle sind möglich
Umfang der Eingriffe und Detaillösungen sind
im Einzelnen mit der Denkmalpflege und Herr
Sziegoleit abzustimmen.

Vorgaben Denkmalschutz
"Da muss Licht
 ins Dunkel."
 
 
 
 
 
Eingangsgebäude Bowlingtreff

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
19
+2
+1
-1
-2
-3
-4
                                Soll Ist
 Verwaltung                   450 m² 310 m²
 Foyer, Café, Shop              650 m²  590 m²
 MultiPurpose                435 m² 280 m²
 Dauerausstellung        1.930 m² 2.150 m²
 Sonderausstellung         500 m² 670 m²
 Verkehrsfl., T echnik, WCs   1.535m² 1.840 m²
Summe                  5.500 m² 5.840 m²
(ohne 4.UG)
Magazine+Labore
an 2. Standort 3.900 m²
Flächenbilanz
± 0
± 0.00
0 5 10
N

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
20
Grundriss Erdgeschoss
EinbringöffnungAnlieferung
Eingang
AnlieferungAnlieferung
Neubebauung
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
S-Bahn-T unnel
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
+4.20
0 5 10
N

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
21
Grundriss 1. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
+7.00
0 5 10
N

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
22
Grundriss 2. Obergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
Wilhelm-Leuschner-Platz
Roßplatz
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-3,08
-4,55
-2,94
-4,55
0 5 10
Ter Meer
MammutValdivia
N

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
23
Grundriss 1.Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-6,38
0 5 10
Ter Meer
MammutValdivia
N

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
24
Grundriss 2.Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-11,80
0 5 10
Ter Meer
Valdivia

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
N
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
25
Grundriss 3. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLEWESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
-14,18
0 5 10
N

5. FLÄCHENAUFTEILUNG
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
26
Grundriss 4. Untergeschoss
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
WESTHALLE
- 4,55
± 0.00
+ 7.00
+ 4.20
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
- 6,68
Gelände ca. + 1.00
0 5 10
MHGW
NGW
Ter Meer
Mammut
Valdivia
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
MHGW
NGW
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
27
Schnitte
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
EINGANGSGEBÄUDE OSTHALLE
MHGW= Mittlerer höchster Grundwasserstand
NGW   = Niedrigster Grundwasserstand
WESTHALLE
 Verwaltung
 Foyer, Café, Shop
 MultiPurpose
 Dauerausstellung
 Sonderausstellung
 Verkehrsfl., T echnik, WCs
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
28
Visualisierung Eingangssituation
5. FLÄCHENAUFTEILUNG
 © KOCMOC
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
29
6. TRAGWERKSPLANUNG
©lumu, Wikimedia Commons, CC BY -SA 3.0
Deckenlasten
                                Soll Bestand
 Verwaltung 1./2.OG                 2 kN/m² 4 kN/m²
 Café 1.OG              3 kN/m² 4 kN/m²
 Foyer, Café, Shop EG-1.UG  5 kN/m² *5 kN/m²
 MultiPurpose 1.UG               3-5 kN/m² 5-7,5 kN/m²
 Dauerausstellung 1.UG 5-7,5 kN/m² 4 kN/m²
 Dauerausstellung 2.-4.UG 5-7,5 kN/m² *7,5 kN/m²
 Sonderausstellung         5-7,5 kN/m² *7,5 kN/m²
 Verkehrsfl., T echnik, WCs   2-5 kN/m² 4-7,5 kN/m²
Soll: gemäß DIN 1991-1-1/NA
 und Raumprogramm NKM
*  Annahme des Tragwerkplaners aufgrund der ur-
 sprünglichen Nutzung und der Bauteildimensionen
 Im 1.UG Westhalle sind die Anforderungen
 im Bestand nicht vollständig erfüllt
 Neubau der Decke empfehlenswert
+2
+1
-1
-2
-3
-4
± 0
 
 

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
30
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Abbruch Aufzug,
Decke schließen
Schacht
6. TRAGWERKSPLANUNG
Vorhandenes Tragsystem
•	 Umspannwerk von 1925-1926 :
Stahlbetonbau mit Stahlbetonunterzügen und
monolithischen Stahlbetondecken auf 60-80 cm
dicken Stampfbeton-Außenwänden und Stahlbeton -
stützen mit bis zu 62x62 cm Querschnitt
Achsabstände Mittelachse Osthalle 5,32 x 4,5m
Achsabstände Mittelachse Westhalle 5,0 x 9,6m
•	 Ausbau 1986-1987 :
- Eingangsbauwerk als Stahlbeton-/ Mauerwerksbau
- neue Stahlbetondecke in Westhalle zwischen
  2.UG und 1.UG (Galerie) auf seitlichen Flur- und
  Luftschachtwänden aufgelagert, ein Achsfeld der
  Deckenöffnung  wurde später als Stahlbau ge-
  schlossen
 Abbruch
 Neu
MaßnahmenTragsystem
•	 1. OG/ 2.OG:
- Durchbrüche für Haustechnik
- Aufzugsschacht abbrechen, Decke schließen
Abbruch Aufzug,
Decke schließen
Schacht
Abbruch Aufzug,
Decke schließen
1. Untergeschoss
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
31
6. TRAGWERKSPLANUNG
©lumu, Wikimedia Commons, CC BY -SA 3.0
Maßnahmen Tragsystem
•	 EG:
- Abbruch Notausgänge, Oberlichter, T echnikbauten
- neue oberirdische Bauwerke für Notausgänge,
  Lastaufzüge und T echnik
- neue Oberlichter für Entrauchung,
  in der Osthalle auch als Einbringöffnung für große
  Ausstellungsobjekte
- ehemalige Durchfahrt wird Nutzfläche
  Abbruch tragende Wand an Durchfahrt
  mit Abfangmaßnahmen
•	 1.UG:
- Deckenöffnungen im Dach in Ost- und Westhalle
  für Entrauchung und Einbringöffnung
- Deckenöffnungen im Dach für Fluchttreppen und
  Lastaufzüge an den Gebäudeenden
  Kappen von Unterzügen für Längstreppen und
  Einbringöffnung erforderlich
- neuer Aufzug und neue Treppenanlage zwischen
  Westhalle und Eingangsgebäude
- Abbruch nichttragende Wände
- Erhalt tragende Aufzugswand unter EG-Außen-
  wand des oktogonalen Eingangsgebäudes
Erdgeschoss
6. TRAGWERKSPLANUNG6. TRAGWERKSPLANUNG
Abfangung Wand:
Stützen und Träger
Entrauchungs-
öffnung
Entrauchungs-
und Einbring-
öffnung
Fluchttreppe Fluchttreppe Fluchttreppe
Lastaufzug
Fluchttreppe
Lastaufzug
Deckenöffnung,
Unterzüge über
Treppe kappen
Deckenöffnung
Treppe/ Aufzug
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
Deckenöffnung,
Unterzüge
kappen
Abfangung für
große Öffnung an
Treppenanlage
tragende Aufzugswand
 
 
Schacht

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
32
2. Untergeschoss
3. Untergeschoss
6. TRAGWERKSPLANUNG
3 Öffnungen für
Zentralinszenierungen
Deckenverstärkung
über 3.UG
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
Maßnahmen Tragsystem
•	 2.UG:
- Deckenöffnungen über 2.UG in Westhalle für
  Zentralinszenierungen
- Deckenöffnungen über 2.UG in Westhalle für
  neue Treppen und Aufzüge
- Abbruch tragende Flur- und Luftschachtwand für
  zusammenhängende große Ausstellungsfläche
  vorhandene Decke zwischen 2.UG und
  1.UG komplett abbrechen und erneuern.
  Damit entfallen aufwändige Abfangungsmaß-
  nahmen und die Tragfähigkeit kann von derzeit
  4 kN/m² auf 5-7,5 kN/m2 erhöht werden.
- Abbruch nichttragende Wände
•	 3.UG:
- Deckenöffnungen über 3.UG in Westhalle für
  Zentralinszenierungen
  Horizontalaussteifung  durch Deckenplatten-
  verstärkung über 3.UG im Bereich der großen
  Durchbrüche zur Aufnahme von horizontalem
  Erd- und Wasserdruck
- Deckenöffnungen über 3.UG in Westhalle für
  neue Treppen und Aufzüge
- Abbruch nichttragende Wände
 
2 Öffnungen für
Zentralinszenierungen
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
neue Decke über
2.UG
Deckenöffnung
Treppe/Aufzug
 
Abbruch tragende
Wand
- 4,55
± 0.00
+ 7.00
+ 4.20
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
- 6,68
Gelände ca. + 1.00
0 5 10
MHGW
NGW
Ter Meer
Mammut
Valdivia
- 3,08
- 6,38
- 11,80
- 14,18
MHGW
NGW
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
33
6. TRAGWERKSPLANUNG
Entrauchungsöffnung in Dachdecke
neue Decke über 2.UG
Deckenverstärkung über 3.UG
zur Aufnahme von Horizontalkräften
aus Erd- und Wasserdruck
mit Randbalken um die Öffnungen
Querschnitt
Längsschnitt
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
34
6. TRAGWERKSPLANUNG
Gebäudezustand
Betonkonstruktion
•	 Eine Untersuchung der Betonkonstruktion durch
Staupendahl & Partner bezüglich der Betonüber -
deckung, der Karbonatisierungstiefe und des
Zustands der Bewehrung erfolgt derzeit.
Erste Zwischenergebnisse lassen darauf schließen,
dass der Gebäudezustand bis auf einzelne feuchte
Stellen durch von oben eindringendes Wasser bezo -
gen auf das Bauwerksalter relativ gut ist.

- Betonüberdeckung Bauteile 1925:    0-2(-7)cm
- Betonüberdeckung Bauteile 1985:    1,5-2 cm
- Karbonatisierungstiefe Bauteile 1925:   bis 3-7 cm
  (Tiefe bis zur Bewehrung)
 - Karbonatisierungstiefe Bauteile 1985:  bis 1-1,5 cm
 - Bewehrung z.T. angerostet, jedoch nicht durch-
   gerostet
 - an feuchten Stellen Betonabplatzungen vorhanden

 Betonsanierungskonzept erforderlich
 Putzauftrag für Brandschutz erforderlich
Grundwasser ab 3.UG
•	 Eine Abdichtung der erdberührten Außenwände mit
Schutzbeton vor der Abdichtung ist vorhanden
•	 Der seitliche Wasserdruck ist bei der Tragwerkspla -
nung zu berücksichtigen.
 
 
Stütze 1.UG Westhalle
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
35
7. BRANDSCHUTZ
Erdgeschoss
Entrauchung natürlich Entrauchung natürlich
Feuerwehrzufahrt/
Aufstellfläche
•	 SächsBO: Gebäudeklasse 5, ungeregelter Sonderbau
- Geschossfläche > 1.600 m²
- Nutzung für mehr als 100 Personen
- Gaststätte mit mehr als 40 Plätzen
•	 Feuerwiderstand  Soll Ist
 Decken/Unterzüge UGs  F 90 F 60
 Decken/Unterzüge OGs  F 90 F 45
 Stützen  F 90  F 120
 Wände F 90  F 30-F90
 Ist: gemäß Schutzgütenachweis Juni 1986
 Evtl. Ertüchtigung in Abhängigkeit von der Art der
 Löschanlage
•	 Löschanlage
- Westhalle aufgrund der Deckenöffnungen über
  drei Geschosse
- Untergeschoss des Eingangsgebäudes
- Hochdruck-Wassernebelanlage (Schutz der
  Ausstellungsobjekte)
- manuelle Auslösung in fest definierten Löschbe-
  reichen
Maßnahmen Brandschutz
S-Bahn-T unnel
67 21
56
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
36
7. BRANDSCHUTZ
1. Untergeschoss
Entrauchung natürlich
und maschinell
Brandwand
•	 3 Brandabschnitte :
Ostflügel, Westflügel, Eingangsgebäude
mit jeweils 2 Fluchtwegen
Brandwände bzw. Brandschutzvorhänge
•	 Rettungswege für ca. 410 anwesende Personen:
- Mindestbreite 1,20 m
- Rettungsweglänge max. 35 m
  neue notwendige Treppenräume mit Ausgang ins
  Freie erforderlich
- zentrale offene Erschließungstreppe EG/1.UG im
  Eingangsgebäude als nicht notwendige Treppe
  ohne eigenen Treppenraum
- Obergeschosse Mittelbau: vorhanden ist ein
  notwendiger Treppenraum mit gewendelter
  Treppe und eine gewendelte Treppe ohne direkten
  Ausgang ins Freie,
  zusätzlich Anleitermöglichkeit an Fenster nötig
Simulationsberechnung  der Räumung in allen
Geschossen erforderlich
•	 Entrauchung
- Osthalle natürlich 2% der Grundfläche
- Westhalle natürlich 1% der Grundfläche,
  zusätzlich maschinell über Lüftungsanlage
- Mittelbau 1. UG maschinell über Lüftungsanlage
- Obergeschosse über Fenster
Maßnahmen Brandschutz
Entrauchung natürlich
Brandwand
Löschanlage
Löschanlage
Entrauchung maschinell über Lüftung
Entrauchung maschinell
 
 
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
37
7. BRANDSCHUTZ
1. Obergeschoss
•	 Sicherheitsanlagen
 - Brandmeldeanlage (Kategorie 1) flächendeckend
 - Sicherheitsbeleuchtung
 - Sicherheitsstromversorgung mit Notstromdiesel
  für Entrauchung und Löschanlage
Maßnahmen Brandschutz
Anleiterung
h<8m
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
38
8. ARBEITSSCHUTZ (ASR)/ BARRIEREFREIHEIT
ASR-Kompatibilität (T echn. Regeln für Arbeitsstätten)
Bestandsgebäude Obergeschosse Büronutzung:
•	 Raumtemperatur 20-26 °C (max. 35°C bei Außentemperaturen über 26 °C)
in Obergeschossen mit neuen Fenstern und Sonnenschutz umsetzbar
•	 Tageslicht Büros (vgl. Gutachten Tageslichtmessung 2014):
(Rohbaumaß Fenster gemäß ASR und SächsBO mind. 1/8 der Raumfläche)
z.B. Fenster 2.OG Raum 223: 0,5x1,625mx2,35m+0,535mx2,35m= 3,17m²,
Raumgröße 20 m²  1/6  eingehalten
•	 Raumhöhen OGs: 2,55-2,65 m für Räume bis zu 50 m² ausreichend
•	 Vorhandene Wendeltreppen mit Breite 1,00 m für Bürogeschosse:
Soll gemäß ASR: Breite bis 20 Personen 1,00 m/ 20-200 Personen 1,20 m
und gerader Lauf für ersten Fluchtweg
Gefährdungsbeurteilung erforderlich
Barrierefreiheit gemäß DIN 18040-1
•	 Zugang zum Eingang Erdgeschoss über Rampe
•	 Aufzug vom Erdgeschoss zum 1.OG Büro und Café
und zum 1.UG Multipurpose, Sonderausstellung und Kasse
•	 Aufzug vom 1.UG zu den Halbetagen 1.UG und 2.UG Dauerausstellung
von dort Rampe und Aufzug zum 3.UG
•	 barrierefreie T oilette
•	 Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung nach Erfordernis
•	 Audiosysteme für Menschen mit Hörbehinderung
+2
+1
-1
-2
-3
-4
± 0
Aufzug 1.UG-1.OG
Aufzug 1.UG-3.UG
Aufzug 1.UG-3.UG
Eingang EG
 
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
39
9. SICHERHEIT
Sicherheit
•	 Auskunft Versicherung 2016:
für Fenster und Türen RC2/ Glas P3A für
Ausstellungsbereiche erforderlich
•	 Unterirdische Gebäudeteile mit hohem
Einbruchschutz
•	 Oberlichter und Zugänge zu Fluchttreppen-
häusern müssen gesichert werden
•	 Obergeschosse mit Café, Verwaltung mit
geringen Anforderungen an Einbruchschutz
•	 Einbruchmeldeanlage getrennt für Aus-
stellung und Eingangsgebäude
Erdgeschoss
1. Untergeschoss

+2
+1
-1
-2
-3
-4
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
40
10. BAUPHYSIK
 hohe Anforderungen
- Bürobereiche mit textilem Fußbodenbelag und
  evtl. absorbierender Möblierung
- Multipurpose-Räume mit schallabsorbierenden
  Unterdecken, evtl. textiler Fußbodenbelag
 geringe Anforderungen
- Ausstellungsflächen
- Café, Foyer: punktuelle Maßnahmen
  z.B. durch schallabsorbierende Möblierung im
  Café und örtliche  Absorptionsflächen im Bereich
  der Kasse
Raumakustik
•	 Schallschutzfenster aufgrund des Verkehrslärms not-
wendig, Lüftung über Fenster nur zeitlich einge-
schränkt möglich, evtl. Einbau von Schalldämm-
lüftern in Fenstern
•	 Schwingungen 1.UG Osthalle und 1.UG Eingangsge -
bäude durch Verkehr:
Dimensionierung der Ausbauten so, dass Vorgabe-
werte für Schwingungen und Sekundärschall einge-
halten werden
Schall- und Schwingungsschutz
Maßnahmen gegen
Schwingungen
Café
Büro
Büro
Ausstellung

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
41
10. BAUPHYSIK
•	 neue Bauteile nach EnEV:
Wärmeschutz- und Sonnenschutzverglasung
Fenster und Oberlichter
zusätzliche Verschattung der Bürofenster
Wärmeschutz neue oberirdische Bauteile
•	 Bestandsbauteile unterirdisch und oberirdisch ohne
zusätzliche Dämm-Maßnahmen
•	 Vollklimatisierung der Ausstellungsbereiche
(Lüftung, Kühlung, Feuchtigkeit)
Wärmeschutz, Sonnenschutz
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
42
11. HAUSTECHNIK
Konzept Haustechnik
•	 Bestand:
- Heizung Fernwärme, Heizkörper an Fenstern
- Mechanische Lüftung in Untergeschossen- Fensterlüftung in Obergeschossen,
  keine zentrale Kühlung
- Sanitär- und Elektroinstallationen veraltet
- Große Lüftungsschächte vorhanden
•	 Neubau und Sanierung:
- Heizung Fernwärme
- Fensterlüftung für Büros, mechanische Lüftung für innenliegende Räume,
  Schulungsräume und Ausstellungsbereiche
- Kühlung der Ausstellungsbereiche
- Neue Sanitär- und Elektroinstallation, Bodentanks in Ausstellungsbereichen
 Leitungsführung möglichst entlang der Außenwände
 (Minimierung Einschränkung der lichten Raumhöhe)
 Bodentanks in neuem Fußbodenaufbau
 Haustechnikgeräte dezentral je nach Funktion im 1.UG bis 3.UG
 
 
 

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
43
11. HAUSTECHNIK
•	 neuer Trinkwasseranschluss
•	 evtl. Wasseraufbereitung für spezielle Nutzungen
•	 neue Schmutzwasseranschlüsse
•	 Hebeanlagen
•	 Fettabscheider
•	 dezentrale elektrische Warmwasserbereitung
•	 komplette Erneuerung von TW- und SW-Leitungen
•	 neue Sanitärobjekte
Wasser, Abwasser
Erdgeschoss
1. Untergeschoss
 Elektro
 Lüftung, Klima
 Wärmeversorgung
 Feuerlöschanlagen
 Wasser/ Abwasser / Fettabscheider
FIBS
Kälte
 Kälte
Trafo
Klima
 Kälte
Entrauchung
Entrauchung
Kälte
Wasseranschluss
Wasseranschluss/
Hebeanlage

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
44
11. HAUSTECHNIK
Raumlufttechnische Anlagen
2. Untergeschoss
3. Untergeschoss
Wärmeversorgung
•	 neuer Fernwärmeanschluss
indirekte Hausanschlussstation mit Unterverteilung
und Regelgruppen
•	 MSR-Anlage
•	 neues Heizungsanlagensystem
•	 evtl. Fußbodenheizung im Ausstellungsbereich
•	 Anschluss Heizmedium an Lüftungs- und Klimaan -
lagen
•	 verschiedene Lüftungs- T eilklima- und Vollklimaanla-
gen mit folgenden Zielen:
- Hygienischer Luftwechsel
- Einhaltung der zulässigen Klimakorridore zu
  T emperatur und Luftfeuchtigkeit (Museum)
- Abfuhr von Feuchte und Wärme
- Schadstofffreiheit
- Entrauchung
- Lüftung WCs und Küche
•	 Kälteanlagen mit Außen- und Inneneinheiten
Feuerlöschanlagen
•	 Sprühwasserlöschanlage mit Vorratsbehälter
•	 Küchenablufthaubenlöschanlage
•	 trockene Steigleitungen und Löschwasser-Ent -
nahmestellen
Klima
Löschanlage
Klima
 Heizung
Hebeanlage/ Fettabscheider
Entrauchung
Klima
Klima
Löschanlage/
Vorratsbehälter

NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
45
11. HAUSTECHNIK
Gebäude- und Anlagenautomation
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
•	 Gebäudeautomationsanlage:
vollautomatische Regelung, Überwachung und
Störungsmanagement aller TGA-Anlagen
•	 Gebäudeleittechnik:
übergeordnete Managementebene für die Steue-
rung und Regelung der TGA-Anlagentechnik von
einem PC-Bedienarbeitsplatz aus
Elektrische Anlagen
•	 Starkstromanlagen:
- Trafostation Anschlussleistung 540 kW
- Erneuerung der Starkstrom-Elektroinstallation
- Beleuchtungsanlage außen und innen
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- Netzersatzanlage (Power-Pack-Anlage) für
  Entrauchungsanlagen
•	 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen:
- Erneuerung Kommunikationsleitungen
- Erneuerung Schwachstrom-Elektroinstallation
- flächendeckende Brandmeldeanlage mit Auf-
  schaltung auf die Feuerwehr
- Einbruchmeldeanlage gemäß VdS 3511
- InterCom-Funkanlage für Museumsmitarbeiter
- Elektroakustische Anlage
- Funkhöranlage und Gehörlosenanlage
- Medien- und Präsentationstechnik
- Gefahrenmanagement für elektrotechn. Anlagen
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
46
UNTERLAGEN
Allgemein
•	 Konzept Leipziger Naturkunde-
museum 4.0, Dr. Leder, 2017
•	 Raumprogramm 22.03.2019
Dr. Leder/ Roland Stratz
•	 Umzugsplanung Angebote
•	 Lärmkarten der Stadt Leipzig
•	 Grundwasserstandskarten des
Sächsischen Landesamts für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Standortunterlagen
Wilhelm-Leuschner-Platz1
•	 Grundbuchauszug
•	 Kataster/ Flurstück 12.06.2019
•	 B-Plan 392 Entwurf 21.01.2019
•	 Leitungsauskünfte 19.06.2019
•	 Auskunft Amt für Umweltschutz
zum B-Plan 392 vom 29.01.2019
und 11.02.2019
•	 Auskunft aus dem Baulasten-
verzeichnis 12.07.2019
•	 Denkmalauskunft 26.07.2019
•	 Kampfmittelauskunft 02.07.2019
•	 Schall- und Schwingungsmessungen
Dr. Kretschmer 01-2014
•	 Baufachl. Stellungnahme Staupendahl
& Partner 11-2013
•	 Energetische Betrachtung
Henneker-Zillinger14.04.2017
•	 Tageslichtmessungen 2014
•	 Kostenstudie Bauplan 04.03.2014
•	 Raumbuch Bestand
•	 Grundrisse + Schnitte, PDF + dwg
Standortunterlagen
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
47
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN

Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 100 Jahre
Höhe Sicherheit
(Einbruchsch
utz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung
(Leuchten,
Steckdosen,
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung
(Möblierung, Sanitär,
Regalanlagen…)
Belichtung
(Fenster,
dunkel…)
Bezüge (zu anderen
Räumen: Sicht,
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
Eingangsbereich/Foyer WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Foyer 150 300 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Café 80 150 150 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Fenster
Küche für Café 20 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Gastronomieanforderungen
Kasse 15 30 30 mittel ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Garderobe 20 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Shop 30 80 80 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein frei Separat abschließbarer Bereich für Einlagerung Verkaufsartikel.
Summe 315 650 650
Ausstellungsbereiche
Zentralinszenierung Mammut v. Borna 130 200 200 5-7 hoch Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Valdivia / Tiefsee 170 200 220 8-16 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Ter Meer 180 200 230 6-12 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Sonderausstellung 300 500 1000 4,5 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Dauerausstellung 700 1000 1500 3-4,5 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Vorbereitungsraum Sonderausstellung 50 200 200 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Abstellraum 10 30 30 gering nein frei Aufbewahrung Mobiliar, Veranstaltungstechnik. Nähe Foyer
Bereich besonders wertevolle Exponate 60 100 100 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Summe 1600 2430 3480
Multifunktionsräume/Bildung/Vermittlung
Lager / Technik 25 40 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 140 200 200 gering ASR 3.5 und 3.6
(Arbeitsstättenregel)
Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Summe 270 435 435
Verwaltung
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Besprechungsraum 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Großraumbüro 40 40 40 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Direktorenbüro 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Sekretariat Direktor 12 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Assistenz Direktor 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Projektmanagement 15 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Verwaltung 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 1 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 2 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro externe Guides Pädagogen 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Volontäre 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Dokumentation 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n. 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 20 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Summe 423 450 450
Sonstiges
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering
Anlieferung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf mittel
Quarantäneraum für Exponate 15 50 100 gering 16 - 18° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 100 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 80 80 gering nein Regale frei
Keller allgemein 60 150 150 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei Technikraum für Aufzug? Umlenkrollen?
Personenaufzug 1 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Personenaufzug 2 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Verkehrsflächen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nein
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
WC Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
WC Besucher / Behinderten nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Kind-/familiengerecht
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kind-/behindertengerecht
Treppen / Rampen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Summe 170 415 465
Summe Ausstellung 2778 4380 5480
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
alle Multifunktions-
räume kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
ohne Magazin und Labore
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
48
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN

Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 100 Jahre
Höhe Sicherheit
(Einbruchsch
utz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung
(Leuchten,
Steckdosen,
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung
(Möblierung, Sanitär,
Regalanlagen…)
Belichtung
(Fenster,
dunkel…)
Bezüge (zu anderen
Räumen: Sicht,
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
Eingangsbereich/Foyer WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Foyer 150 300 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Café 80 150 150 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Fenster
Küche für Café 20 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Gastronomieanforderungen
Kasse 15 30 30 mittel ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Garderobe 20 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Shop 30 80 80 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein frei Separat abschließbarer Bereich für Einlagerung Verkaufsartikel.
Summe 315 650 650
Ausstellungsbereiche
Zentralinszenierung Mammut v. Borna 130 200 200 5-7 hoch Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Valdivia / Tiefsee 170 200 220 8-16 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Ter Meer 180 200 230 6-12 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Sonderausstellung 300 500 1000 4,5 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Dauerausstellung 700 1000 1500 3-4,5 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Vorbereitungsraum Sonderausstellung 50 200 200 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Abstellraum 10 30 30 gering nein frei Aufbewahrung Mobiliar, Veranstaltungstechnik. Nähe Foyer
Bereich besonders wertevolle Exponate 60 100 100 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Summe 1600 2430 3480
Multifunktionsräume/Bildung/Vermittlung
Lager / Technik 25 40 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 140 200 200 gering ASR 3.5 und 3.6
(Arbeitsstättenregel)
Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Summe 270 435 435
Verwaltung
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Besprechungsraum 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Großraumbüro 40 40 40 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Direktorenbüro 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Sekretariat Direktor 12 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Assistenz Direktor 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Projektmanagement 15 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Verwaltung 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 1 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 2 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro externe Guides Pädagogen 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Volontäre 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Dokumentation 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n. 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 20 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Summe 423 450 450
Sonstiges
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering
Anlieferung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf mittel
Quarantäneraum für Exponate 15 50 100 gering 16 - 18° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 100 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 80 80 gering nein Regale frei
Keller allgemein 60 150 150 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei Technikraum für Aufzug? Umlenkrollen?
Personenaufzug 1 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Personenaufzug 2 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Verkehrsflächen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nein
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
WC Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
WC Besucher / Behinderten nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Kind-/familiengerecht
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kind-/behindertengerecht
Treppen / Rampen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Summe 170 415 465
Summe Ausstellung 2778 4380 5480
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
alle Multifunktions-
räume kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
ohne Magazin und Labore

Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 100 Jahre
Höhe Sicherheit
(Einbruchsch
utz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung
(Leuchten,
Steckdosen,
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung
(Möblierung, Sanitär,
Regalanlagen…)
Belichtung
(Fenster,
dunkel…)
Bezüge (zu anderen
Räumen: Sicht,
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
Eingangsbereich/Foyer WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Foyer 150 300 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Café 80 150 150 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Fenster
Küche für Café 20 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Gastronomieanforderungen
Kasse 15 30 30 mittel ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein Fenster
Garderobe 20 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Shop 30 80 80 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks nein frei Separat abschließbarer Bereich für Einlagerung Verkaufsartikel.
Summe 315 650 650
Ausstellungsbereiche
Zentralinszenierung Mammut v. Borna 130 200 200 5-7 hoch Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Valdivia / Tiefsee 170 200 220 8-16 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Zentralinszenierung Ter Meer 180 200 230 6-12 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Sonderausstellung 300 500 1000 4,5 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Dauerausstellung 700 1000 1500 3-4,5 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Vorbereitungsraum Sonderausstellung 50 200 200 hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel mind. 7,5 KN/qm
Abstellraum 10 30 30 gering nein frei Aufbewahrung Mobiliar, Veranstaltungstechnik. Nähe Foyer
Bereich besonders wertevolle Exponate 60 100 100 sehr hoch 18 - 21° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte Bodentanks nein dunkel
Summe 1600 2430 3480
Multifunktionsräume/Bildung/Vermittlung
Lager / Technik 25 40 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 140 200 200 gering ASR 3.5 und 3.6
(Arbeitsstättenregel)
Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken
Multi Purpose Raum 30 60 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung, einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Summe 270 435 435
Verwaltung
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Besprechungsraum 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Großraumbüro 40 40 40 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Direktorenbüro 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Sekretariat Direktor 12 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Assistenz Direktor 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Projektmanagement 15 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Verwaltung 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 1 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Bildung und Vermittlung 2 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro externe Guides Pädagogen 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Volontäre 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Dokumentation 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro n.n. 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Büroeinrichtung Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 30 30 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 20 25 25 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Summe 423 450 450
Sonstiges
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering
Anlieferung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf mittel
Quarantäneraum für Exponate 15 50 100 gering 16 - 18° C bei 50 - 55 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 100 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 80 80 gering nein Regale frei
Keller allgemein 60 150 150 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei Technikraum für Aufzug? Umlenkrollen?
Personenaufzug 1 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Personenaufzug 2 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Verkehrsflächen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nein
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
WC Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
WC Besucher / Behinderten nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Kind-/familiengerecht
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kind-/behindertengerecht
Treppen / Rampen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Summe 170 415 465
Summe Ausstellung 2778 4380 5480
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
alle Multifunktions-
räume kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
ohne Magazin und Labore
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
49
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN

Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 100
Jahre
Sicherheit
(Einbruchsc
hutz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung
(Leuchten,
Steckdosen,
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung
(Möblierung,
Sanitär,
Regalanlagen…)
Belichtung
(Fenster,
dunkel…)
Bezüge (zu anderen
Räumen: Sicht,
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Magazin 1250
1875 2500 sehr hoch
EMA/BMA
16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Rollregale dunkel Beachtung Fluchtwegrichtlinien
6,0 kN/qm (DIN 1991) Geologie-Paläontologie: 7,5 kN/m²
Schleusenraum/Vorraum zum Magazin 20 20 20 sehr hoch
EMA/BMA
Bibliothek 0
180 250 mittel 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Regale, derzeit Höhe
3,3m x Tiefe 0,35m
dunkel 6,0 kN/qm (DIN 1991)
Werkstatt Präparation/Büro 60 80 100 gering 18 - 21° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte Drehstrom 32 Ampere nein Werkstatteinrichtung frei/Fenster Getrennter Bereich für Lackierarbeiten: Luftabsaugung von
Sprühnebeln von Farblacken (Airbrush) (evtl. geregelt durch Zuluft
im oberen und Abluft im Bereich des Raumes) + Dusche.
L
aufkatze an Decke belastbar mind. 3 KN
Kühlraum 12 15 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kühlzelle & -truhen frei ca. 16 °C
Gefrierraum 10 15 20 gering nein Gefrierzelle frei mind. -18 ° C
Nassraum 15 20 25 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Laborausstattung frei
Lager Präparation 10 15 20 gering nein Regale frei
Mazeration 10 12 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Mazerationsbecken frei besonderer Abscheider
Büro Botanik 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Werkstatt Technik Botanik 12 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Waschbecken,
Trocknungsanlage (Abluft), Gefriertrocknungsanlage
Büro Wirbellose 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Zoologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Archäologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Geologie / Paläontologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster Waschbecken, Sandabscheider.
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 60 100 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Regale frei
Keller allgemein 60 200 500 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei
Personenaufzug 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Stickstoffraum
Wärmebehandlun
g
5 10 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel besondere Abdichtung/Sicherheitsbestimmungen
Anlage für Stickstoffraum 5 7 10 gering nein Stickstoffanlage frei
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Quarantäneraum für Exponate 20 40 60 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Labor Biologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug,
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich:Säureresistente
Oberflächen und Böden, Abflusstank für Säure, Schutzscheibe für
Versuche, Gesichtsdusche, Vorhaltung für Gasnutzung mit
Gasflaschen.
Labor Geologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug,
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich: Waschbecken inkl.
Sandabscheider.
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
Lager / Technik / Kopierraum 25 30 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 frei kind-/behindertengerecht
Personenaufzug 7 7 7 gering
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Büro Standortmanager 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Besprechungsraum 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Behinderten WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf
Summe Magazin+Labore 1927 3120 4482
alle
Multifunktionsräume
kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
nur Magazin und Labore
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
50
Raumprogramm Variante 2: Trennung Ausstellung und Magazine
UNTERLAGEN

Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 100
Jahre
Sicherheit
(Einbruchsc
hutz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung
(Leuchten,
Steckdosen,
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung
(Möblierung,
Sanitär,
Regalanlagen…)
Belichtung
(Fenster,
dunkel…)
Bezüge (zu anderen
Räumen: Sicht,
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Magazin 1250 1875 2500 sehr hoch
EMA/BMA
16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Rollregale dunkel Beachtung Fluchtwegrichtlinien
6,0 kN/qm (DIN 1991) Geologie-Paläontologie: 7,5 kN/m²
Schleusenraum/Vorraum zum Magazin 20 20 20 sehr hoch
EMA/BMA
Bibliothek 0
180 250 mittel 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Regale, derzeit Höhe
3,3m x Tiefe 0,35m
dunkel 6,0 kN/qm (DIN 1991)
Werkstatt Präparation/Büro 60 80 100 gering 18 - 21° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte Drehstrom 32 Ampere nein Werkstatteinrichtung frei/Fenster Getrennter Bereich für Lackierarbeiten: Luftabsaugung von
Sprühnebeln von Farblacken (Airbrush) (evtl. geregelt durch Zuluft
im oberen und Abluft im Bereich des Raumes) + Dusche.
L
aufkatze an Decke belastbar mind. 3 KN
Kühlraum 12 15 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kühlzelle & -truhen frei ca. 16 °C
Gefrierraum 10 15 20 gering nein Gefrierzelle frei mind. -18 ° C
Nassraum 15 20 25 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Laborausstattung frei
Lager Präparation 10 15 20 gering nein Regale frei
Mazeration 10 12 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Mazerationsbecken frei besonderer Abscheider
Büro Botanik 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Werkstatt Technik Botanik 12 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Waschbecken,
Trocknungsanlage (Abluft), Gefriertrocknungsanlage
Büro Wirbellose 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Zoologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Archäologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Geologie / Paläontologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster Waschbecken, Sandabscheider.
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 60 100 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Regale frei
Keller allgemein 60 200 500 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei
Personenaufzug 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Stickstoffraum
Wärmebehandlun
g
5 10 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel besondere Abdichtung/Sicherheitsbestimmungen
Anlage für Stickstoffraum 5 7 10 gering nein Stickstoffanlage frei
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Quarantäneraum für Exponate 20 40 60 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Labor Biologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug,
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich:Säureresistente
Oberflächen und Böden, Abflusstank für Säure, Schutzscheibe für
Versuche, Gesichtsdusche, Vorhaltung für Gasnutzung mit
Gasflaschen.
Labor Geologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug,
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich: Waschbecken inkl.
Sandabscheider.
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
Lager / Technik / Kopierraum 25 30 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 frei kind-/behindertengerecht
Personenaufzug 7 7 7 gering
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Büro Standortmanager 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Besprechungsraum 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Behinderten WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf
Summe Magazin+Labore 1927 3120 4482
alle
Multifunktionsräume
kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
nur Magazin und Labore
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug

Bauvorhaben: Naturkundemuseum Leipzig (NKM)
Bauherr: Stadt Leipzig
Verfasser: Naturkundemuseum Leipzig
Bezeichnung Netto
Raumgröße
[m²]
Minimum
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 50 Jahre
Netto
Raumgröße
[m²]
auf 100
Jahre
Sicherheit
(Einbruchsc
hutz…)
Klima (Temperatur, Feuchtigkeit...) Techn. Ausstattung
(Leuchten,
Steckdosen,
Lichtschalter…)
Schallschutz Raumausstattung
(Möblierung,
Sanitär,
Regalanlagen…)
Belichtung
(Fenster,
dunkel…)
Bezüge (zu anderen
Räumen: Sicht,
gekoppelt…)
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Fragen
WLAN für gesamtes Haus, Schächte für Netzwerke
Magazin 1250
1875 2500 sehr hoch
EMA/BMA
16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Rollregale dunkel Beachtung Fluchtwegrichtlinien
6,0 kN/qm (DIN 1991) Geologie-Paläontologie: 7,5 kN/m²
Schleusenraum/Vorraum zum Magazin 20 20 20 sehr hoch
EMA/BMA
Bibliothek 0 180 250 mittel 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Regale, derzeit Höhe
3,3m x Tiefe 0,35m
dunkel 6,0 kN/qm (DIN 1991)
Werkstatt Präparation/Büro 60 80 100 gering 18 - 21° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte Drehstrom 32 Ampere nein Werkstatteinrichtung frei/Fenster Getrennter Bereich für Lackierarbeiten: Luftabsaugung von
Sprühnebeln von Farblacken (Airbrush) (evtl. geregelt durch Zuluft
im oberen und Abluft im Bereich des Raumes) + Dusche.
L
aufkatze an Decke belastbar mind. 3 KN
Kühlraum 12 15 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Kühlzelle & -truhen frei ca. 16 °C
Gefrierraum 10 15 20 gering nein Gefrierzelle frei mind. -18 ° C
Nassraum 15 20 25 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Laborausstattung frei
Lager Präparation 10 15 20 gering nein Regale frei
Mazeration 10 12 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein Mazerationsbecken frei besonderer Abscheider
Büro Botanik 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Werkstatt Technik Botanik 12 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Waschbecken,
Trocknungsanlage (Abluft), Gefriertrocknungsanlage
Büro Wirbellose 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Zoologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Archäologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster
Büro Geologie / Paläontologie 16 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 nach Verkabelungsricht-
linien der Stadt Leipzig
ja Büroeinrichtung Fenster Waschbecken, Sandabscheider.
Hausmeister Werkstatt/Büro 40 100 300 gering ASR 3.5 und 3.6 Drehstrom 32 Ampere ja Werkstatteinrichtung frei/Fenster Holzstaubabsauger
Hausmeister Technik Lager 20 60 100 gering ASR 3.5 und 3.6 nein Regale frei
Keller allgemein 60 200 500 gering nein teilbar in drei Bereiche, evtl. Server Computertechnik
Lastenfahrstuhl 15 15 15 gering nein frei
Personenaufzug 10 10 10 gering nein frei Technikraum für Aufzug?
Stickstoffraum
Wärmebehandlun
g
5 10 15 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel besondere Abdichtung/Sicherheitsbestimmungen
Anlage für Stickstoffraum 5 7 10 gering nein Stickstoffanlage frei
Aufenthaltsraum Sicherheitsdienst 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Umkleide Sicherheitsdienst "Frauen" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Umkleide Sicherheitsdienst "Männer" 8 10 10 gering ASR 3.5 und 3.6 ja frei
Quarantäneraum für Exponate 20 40 60 gering 16 - 18° C bei 50 - 60 % rel Luftfeuchte nein dunkel
Labor Biologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug,
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich:Säureresistente
Oberflächen und Böden, Abflusstank für Säure, Schutzscheibe für
Versuche, Gesichtsdusche, Vorhaltung für Gasnutzung mit
Gasflaschen.
Labor Geologie 5 12 12 gering ASR 3.5 und 3.6 Lüftungsanlage/Abzug,
Drehstrom
nein frei Sicherheitsstufe 2. Als Modul erhältlich: Waschbecken inkl.
Sandabscheider.
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Beachtung Fluchtwegrichtlinien
Lager / Technik / Kopierraum 25 30 40 gering nein frei
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Multi Purpose Raum 40 50 60 gering ASR 3.5 und 3.6 Bodentanks ja Veranstaltungstechnik verdunkelbar einfaches Schullabor + Küchenzeile, Waschbecken, extra Belüftung
Teeküche 15 15 15 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche frei
Flur nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
WC an Multi Purpose Räumen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 frei kind-/behindertengerecht
Personenaufzug 7 7 7 gering
Kopierraum nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Materiallager nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering nein frei
Büro Standortmanager 20 20 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Besprechungsraum 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Aufenthaltsraum Mitarbeiter 20 25 30 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Fenster
Küche Mitarbeiter 15 17 20 gering ASR 3.5 und 3.6 ja Küche Fenster
Behinderten WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei
Mitarbeiter WC nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf gering ASR 3.5 und 3.6 nein frei Duschen
TGA nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf
Summe Magazin+Labore 1927 3120 4482
alle
Multifunktionsräume
kombinierbar
RAUMPROGRAMM/ NUTZUNGSANFORDERUNG
nur Magazin und Labore
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
direkter Bezug
UNTERLAGEN
NATURKUNDEMUSEUM
03. Dezember 2019
Machbarkeitsstudie Bowlingtreff
51
IMPRESSUM UND KONTAKT
Bauherr/Auftraggeber Nutzer Planung
Stadt Leipzig
Bürgermeisterin und Beigeordnete
für Kultur/
Bürgermeisterin und Beigeordnete
für Stadtentwicklung und Bau
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Stadt Leipzig
Naturkundemuseum Leipzig

Lortzingstraße 3
04105 Leipzig
T 0341 9822124
W&V Architekten
GmbH

Niederlassungen:
Heidestraße 50
10557 Berlin
T 030 4050439-19
Weißenfelser Straße 65 A
04229 Leipzig
T 0341 98 97 58 0
[E-MAIL ENTFERNT]
Beratende Fachplaner
Museumskonzept:
Kocmoc.net GmbH
04103 Leipzig

Tragwerksplanung:
Staupendahl & Partner GmbH
04229 Leipzig
Brandschutz:
Brandschutz Consult Ing.GmbH Leipzig
04315 Leipzig
Bauphysik:
Werner Genest und Partner Ing.GmbH
01187 Dresden
Haustechnikplanung:
Eichhorn-Glathe-Schröder GmbH&Co.KG
04155 Leipzig

B-Plan GmbH&Co.KG (Elektro)
04107 Leipzig
KOSTENRAHMEN NACH DIN 276
Bauvorhaben: NKL Naturkundemuseum Wilhelm-Leuschner-Platz 1
Bauherr: Stadt Leipzig
Datum: 21. November 2019
Verfasser: SZ
Netto-Raumfläche (NRF) 5.840 m2
Brutto-Grundfläche (BGF = BGF  R + BGF S) 8.000 m2
Brutto-Rauminhalt (BRI) 33.550 m3
Außenfläche
(AF) 3.000 m2
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 3.770 €/m² NRF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 2.750 €/m² BGF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m3 660 €/m² BRI
Kostenwerte gemäß BKI 2019 und Erfahrungswerten W&V Architekten
Kosten brutto
Mittelwert
100 GRUNDSTÜCK 0% 0 €
200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN 7% 1.500.000 €
300 BAUWERK / BAUKONSTRUKTIONEN 70% 15.400.000 €
400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 30% 6.600.000 €
500 AUSSENANLAGEN 5% 1.140.000 €
600 AUSSTATTUNG KUNSTWERKE 34% 7.560.000 €
700 BAUNEBENKOSTEN 30% 6.600.000 €
800 FINANZIERUNG 0% 0 €
BAUWERKSKOSTEN KG 300 - 400 BRUTTO 100% 22.000.000 €
SUMME KG 200 - 700 BRUTTO 176% 38.800.000 €
Die Kosten basieren auf BKI-Kostenwerten von 2019.
Je nach Ausführungszeitraum erhöhen sich diese um den dann gültigen Baupreisindex.
In die Kosten des Kostenrahmens konnten Kosten für Altlastenbeseitigung und Sanierungskosten aus dem Gebäudezustand
noch nicht spezifiziert einkalkuliert werden, da noch keine abschließenden Ergebnisse aus einer Bauwerksuntersuchung vorliegen.
Abweichungen von +/- 30% vom Kostenrahmen sind möglich.

KOSTENRAHMEN NACH DIN 276
Bauvorhaben: NKL Naturkundemuseum Magazin und Labore (Standort noch unbekannt)
Bauherr: Stadt Leipzig
Datum: 21. November 2019
Verfasser: SZ
Nutzfläche (NUF) 3.900 m2
Bruttogrundfläche (BGF = BGF  R + BGF S), ca. 5.000 m2
Bruttorauminhalt (BRI), Geschosshöhe= 4,0 m, ca. 20.000 m3
Außenfläche
(AF) 0m 2
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 2.880 €/m² NUF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m2 2.250 €/m² BGF
Bauwerkskosten Brutto KG 300+400 in €/m3 560 €/m² BRI
Kostenwerte gemäß BKI 2019 und Erfahrungswerten W&V Architekten
Kosten brutto
Mittelwert
100 GRUNDSTÜCK 0% 0 €
200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN 2% 225.000 €
300 BAUWERK / BAUKONSTRUKTIONEN 56% 6.250.000 €
400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 44% 5.000.000 €
500 AUSSENANLAGEN 0% 0 €
600 AUSSTATTUNG KUNSTWERKE 16% 1.800.000 €
700 BAUNEBENKOSTEN 26% 2.925.000 €
800 FINANZIERUNG 0% 0 €
BAUWERKSKOSTEN KG 300 - 400 BRUTTO 100% 11.250.000 €
SUMME KG 200 - 700 BRUTTO 144% 16.200.000 €
Die Kosten basieren auf BKI-Kostenwerten von 2019.
Je nach Ausführungszeitraum erhöhen sich diese um den dann gültigen Baupreisindex.
In die Kosten des Kostenrahmens konnten Kosten für das Grundstück und Außenanlagen
noch nicht spezifiziert einkalkuliert werden, da noch kein Standort festgelegt wurde.
Abweichungen von +/- 30% vom Kostenrahmen sind möglich.


city_slug: leipzig

paper_type: Beschlussvorlage

text:
1/2

Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. VI-P-07945-DS-02

Status: öffentlich

Eingereicht von
Petitionsausschuss

Betreff:
Ampelanlage Karl-Heine-Straße / Gießerstraße

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  22.01.2020 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Petition kann abgeholfen werden, da bereits im Zusammenhang mit dem Schulbau in der
Gießerstraße zur sicheren Schulwegführung die Signalisierung des Knotens vorgesehen ist.

2/2

Begründung:

Der Knoten Karl-Heine-Straße/Gießerstraße ist im Bestand unsignalisiert. Mit dem Neubau
der Grundschule in der Gießerstraße 4 (nördlich der Karl-Heine-Straße) und der Neuordnung
der Schulbezirke, wird künftig die Schulwegführung aus den südlich der Karl-Heine-Straße
liegenden Wohngebieten über den Knoten Karl-Heine-Straße/Gießerstraße führen. Aus
Gründen der Schulwegsicherheit ist damit die Signalisierung des Knotens Karl-Heine-
Straße/Gießerstraße zwingend notwendig.
Zur Verbesserung der verkehrlichen Situation soll eine Lichtsignalanlage daher zeitnah
vorgesehen werden. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Planung. Ziel ist es, die LSA
bis zur Betriebsaufnahme der Grundschule 2020/2021 zur Gewährleistung eines sicheren
Schulweges zu realisieren.

Für die Realisierung der Maßnahme sind Mittel in Höhe von ca. 230.000 Euro erforderlich.
Diese werden vom VTA über PSP-Element 7.0000455.700 finanziert. Die Realisierung erfolgt
über Fördermittel von ca. 170.000 Euro (PSP-Element 7.0000455.705).

Die entstehenden Folgekosten ab 2021 in Höhe von 1.500 Euro bzw. 2.500 Euro werden
über die Kostenstelle 1.100.54.4.0.01 finanziert.

Anlage:

- Petition

VI-P-07945
Ampelanlage Karl-Heine-Str. / Gießerstrße

Aufgrund von vermehrt auftretetenden Verkehrsunfällen, in einigen Fällen mit
Schwerverletzten, ist eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich unbedingt notwendig.


paper_type: Anfrage

text:
1/1

Anfrage Nr. VII-F-00739

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE

Betreff:
Strategie und Maßnahmeplanung der Stadt Leipzig zur Sicherung des Platzbedarfes
im Bereich Hilfen zur Erziehung in den kommenden fünf Jahren

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  22.01.2020 mündliche Beantwortung

Im Wirtschaftsplan 2020 des VKKJ (DS VI-00174) ist zu lesen (S. 5 Erläuterungen sowie auf
S. 7 Wirtschaftsplanung), dass der Plan 2020  sowie die Mittelfristplanung (bis 2023) die
notwendige Kapazitätserweiterung vor allem im Bereich der Stationären Hilfen zur Erziehung
berücksichtigen würde. Dies mag für das Jahr 2020 mit einer Investitionssumme von knapp
4,0 Mio. EUR noch stimmen, die Mittel in der weiteren Planung sinken allerdings in 2021 auf
1,86 Mio. EUR sowie in 2022/23 auf 235 bzw. 240 TEUR (siehe Anlage 2 /Finanzplanung).
Damit kann dem Bedarf an Plätzen wahrscheinlich kaum begegnet werden.

Nach den Diskussionen um die außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im
Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung in Höhe von ca. 24,6 Mio. EUR für das Haushaltsjahr
2019 und dem weiteren Ansteigen der kostenintensiven Außerhalbunterbringungen fragen
wir daher:

1. Welche Strategie und Maßnahmeplanung verfolgt die Verwaltung, um die Sicherung des
wachsenden Platzbedarfes vor allem im Bereich der „Stationären Hilfen“ abzudecken?

2. Wie viele Plätze müssen u. a. im Bereich der Stationären Hilfen in den kommenden fünf
Jahren zusätzlich geschaffen werden, und welche zusätzlichen Aufwendungen (u. a.
Personal) und Investitionen (Auszahlungen) werden dafür in dem v. g. Zeitraum im VKKJ
und im Haushalt der Stadt Leipzig unter Einbeziehung aller Träger geplant ?

3. Welche investiven Maßnahmen sind ggf. über das Jahr 2020 auch außerhalb des VKKJ ,
d. h. der Stadt Leipzig und seiner Beteiligungsunternehmen geplant?


text:
1/1

Anfrage Nr. VII-F-00740

Status: öffentlich

Eingereicht von
Fraktion DIE LINKE

Betreff:
Kooperationsvereinbarung Polizeidirektion Leipzig/Stadtverwaltung

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin

Zuständigkeit

Ratsversammlung  22.01.2020 mündliche Beantwortung

Am 11.12.2018 schlossen die Polizeidirektion Leipzig, vertreten durch den
Polizeipräsidenten Herrn Merbitz, und die Stadt Leipzig, vertreten durch den Bürgermeister
Herrn Rosenthal, eine Kooperationsvereinbarung zum Schwerpunktbereich Ordnung und
Sicherheit ab. In fünf Unterpunkten wurden diesbezüglich konkrete Maßnahmen der
Sicherheitspartnerschaft vereinbart. Inhaltlich lassen sich diese zusammenfassen mit den
Überschriften - gemeinsame Einsätze, Informations- und Abstimmungswege, Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen, Beschaffungsvorgänge und Zusammenarbeit im Kommunalen
Präventionsrat Leipzig (KPR).

Daraus abgeleitet, bitten wir nachfolgende Fragen zu beantworten:

1. Wie bewertet die Stadtverwaltung die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung
nach einem Jahr?

2. Welche Themen und Maßnahmen wurden konkret 2019 umgesetzt?

3. Welche Themen und Maßnahmen sollen konkret 2020 umgesetzt werden?

4. Welche Themen und Maßnahmen müssen eventuell im Rahmen einer
Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung eingearbeitet werden?