text: (一)绕组变形的特点通过检查发生故障或事故的变压器进行事后分析，发现电力变压器绕组变形是诱发多种故障和事故的直接原因。一旦变压器绕组已严重变形而未被诊断出来仍继续运行，则极有可能导致事故的发生，轻者造成停电，重者将可能烧毁变压器。致使绕组变形的原因，主要是绕组机械结构强度不足、绕制工艺粗糙、承受正常容许的短路电流冲击能力和外部机械冲击能力差。因此，变压器绕组变形主要是受到内部电动力和外部机械力的影响，而电动力的影响***为突出，如变压器出口短路形成的短路冲击电流及产生的电动力将使绕组扭曲、变形甚至崩裂。1.受电动力影响的变形(1)高压绕组处于外层，受轴向拉伸应力和辐向扩张应力，使绕组端部压钉松动、垫块飞出，严重时，铁轭夹件、拉板、紧固钢带都会弯曲变形，绕组松弛后，其高度增加。(2)中、低压绕组的位置处于内柱或中间时，常受到轴向和辐向压缩力的影响，使绕组端部紧固压钉松动，垫块位移;匝间垫块位移，撑条■倾斜，线饼在辐向±呈多边形扭曲O若变形较轻，如35kV线饼外圆无变形，而内圆周有扭曲，在辐向上向内突出，在绕组内衬是软纸筒时种变形特别明显。如果变压器受短路冲击时，继电保护延时动作超过2s，变形将更加严重，线饼会有较大面积的内四'上翘现象°测量整个绕组时往往高度降低，如果变压器继续投运，变压器箱体振动将明显增大。(3)绕组分接区、纠接区线饼变形°这是由于分接区和纠接区(一般在绕组首端)安匝不平衡产生横向漏磁场，使短路时线饼受到的电动力比正常B要大得多，所以易产生变形和损。特别是分接区线饼，受到有载分接开关造成的分接段短路冲击时，绕组会变形成波^状，而影响绝缘和油道的通畅。(4)绕组引线位移扭曲。这是变压器出口短路故障后常发生的情况，由于受电动力的h络钼引线布置的绝缘距离被破坏°如引线离箱壁距离太近，会造成放电；引线间因摩擦而使绝缘受损，会形成潜伏性故障，并可能发展成短路事故。9A机械力影响的交形响的变形主要是变压器绕组整体位移变形。这种变形主要是在运输途车或运输船舶撞击晃动所致。据有关报道，变压器器身受到大于3g重力加速的冲击,将可能使线圈整体在辐向上向一个方向产生明显位移。