text: UPS系统冗余技术
  当今重要负载设备（例如互联网数据中心IDC和多媒体数据中心等）要求UPS具有6个9的可用性（99.999 9%），表示UPS应在99.999 9%的时间内可用，即每年只能有32秒的停电时间。这个要求只能通过采用冗余UPS系统才能实现。
  值得说明的是，UPS性能分类代码不反映UPS系统可用度的情况，因此，UPS性能分类代码只与UPS单机系统有对应关系。如果要求较高的可用度，应采用由单机UPS组成的冗余UPS系统。冗余UPS性能分类代码与组成此冗余UPS的单机UPS的性能分类代码相同。
  冗余UPS系统是提高UPS系统可靠性和可用性的唯一有效的途径。冗余UPS系统有隔离冗余（isolated redundant）、并联冗余（parallel redundant）和分布冗余（distributed redundant）UPS（双母线UPS系统）等。
  1.高可用性UPS的基本要求
  各种单机UPS系统，例如备用UPS、互动UPS、双变换UPS和Delta变换UPS，从可靠性和功能性上来看，可以分别满足不同应用场合的需要。在小功率的应用场合，可以采用备用UPS；中等功率的应用场合，各种单机UPS系统都可以采用。在中、大功率的应用场合，可以采用双变换UPS和Delta变换UPS系统。
  应该指出，仅仅满足可靠性和功能性的要求还是不够的，对于要求高可用性（度）的应用场合，还应满足可维性和故障容限的要求，以提高系统的可用性，即需要采用高可用性的UPS。
  高可用性的UPS有4个基本要素，即可靠性、功能性、可维性和故障容限。
  可靠性是指UPS模块、静态开关和配电设备必须非常可靠，MTBF指标应该很高。系统设备应尽量简单，将单点故障减到最小。
  功能性是指应能保护负载免受所有市电电源干扰的影响，不同技术的UPS所能保护的干扰是不同的。双变换UPS可以保护全部的电源干扰。其他UPS只能保护一部分干扰。
  可维性是指UPS系统在正常运行供电的同时，允许系统的一些设备或部件脱离系统进行预防性维护。通常这被称为“同时维护”功能。也就是说，当对系统的一些部件脱离系统进行维护时，系统仍能正常为负载供电。真正的可维性与系统的冗余度有关，但系统还应有内部或外部维修旁路。
  故障容限是指系统必须具有允许一部分部件故障的能力，以保证在处理系统部件的故障过程中不影响负载设备的供电。
  以上基本要素是实现高可用性UPS的重要途径。
  可靠性和功能性主要取决于UPS的内部技术，采用备用（passivestandby）、互动（lineinteractive）、双变换（doubleconversion）UPS等不同技术时，所得到的可靠性和功能性是不同的。所以应根据应用的需求，选用适合UPS的内部技术。如果UPS产品采用双变换技术且具有大于100万小时的MTBF，对电信系统的应用场合而言，基本可以达到可靠性和功能性的要求。
  可维性和故障容限主要取决于UPS的冗余方式和配电电路方案。
  2．单机UPS系统工作在旁路方式时对市电的干扰无隔离作用
  VFI级的双变换UPS是性能最好、可靠性最高的UPS。但是，当UPS设备和蓄电池需要进行预防性维护时，负载将被转换到未经调节的市电电源（旁路电源）上，此时负载没有与市电电源的各种各样的干扰隔离。一般来说，双变换UPS单机系统的预防性维护需要的时间是每年约2～4小时。这使单机双变换UPS的可用度限制到99.95%。因此，对于不能承受市电的各种干扰的负载而言，在UPS维护期间就相当于停电。
  此外，有些单机双变换UPS的可用度仅为99.92%，负载每年约有7个小时处于供电中断的危险之中。
  3．单机UPS系统没有容量和内部模块的冗余
  单机UPS系统不能保护内部模块本身的故障，也不能保护设备的故障。因此，UPS内部模块、系统和配电均不能进行同时维护；内部模块和配电均无故障容限。
  所以，单机UPS系统仅适用于允许UPS停机2～4小时进行维护，在此期间可以由带有各种干扰的市电电源直接供电的负载。对于要求更高的应用场合，单机UPS系统就不适用了。
  4.隔离冗余（isolatedredundant）UPS
  隔离冗余UPS系统中有一个或多个单机UPS系统作为主UPS，一个单机UPS系统作为备用的UPS（或称为冗余UPS）。每个主UPS都为其输出母线上的负载供电，各个主UPS都是相对独立的，互不连接的。备用的UPS的输出连接到所有主UPS的旁路输入端。因为正常时备用UPS与负载和主UPS隔离，故称为隔离冗余。从电路结构上看，备用UPS与主UPS的旁路电路串联连接，故也称为串联冗余。
  5.并联冗余（parallelredundant）UPS
  并联冗余UPS系统由两个或多个单机UPS系统组成，各单机UPS系统的输出并联连接到一个公共的配电系统。系统一般按N+1个单机UPS系统配置，其中N个单机UPS系统就足以供给系统全部负载，再增加一个作为备用，称为N+1并联冗余系统。因此，如果只有一个单机系统故障时，N+1并联冗余系统仍能正常工作。N+1并联冗余系统，与单机系统相比，输出容量可以扩大，可以增加冗余功能（N+1并联冗余系统不能增加容量，只能增加冗余）。多台单机UPS并联也可以只扩容而不增加冗余，称为N+0并联容量系统或N并联容量系统。
  6.分布冗余（distributedredundant）UPS（双母线UPS系统）
  分布冗余UPS系统一般是由两个独立的UPS系统组成的，构成双母线供电系统，每个UPS系统都能带全负载。每个独立的UPS系统可以是单机或并机（无冗余）UPS，或并联冗余UPS。两个独立的UPS是单机或并机无冗余系统时，称为双母线“2N”UPS系统；两个独立的UPS是并机冗余系统时，称为双母线“2（N+1）”UPS系统。