text: 继电保护的基本概念
  定时限和反时限为了实现过电流保护的选择性，应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定，即离 电源端越近时限越长。
  定时限过流继电器为电磁式，配有时间继电器获得时限特性，其型号为 DL 反时限是使动作时间与短路电流的大小有关，当动作电流大时，动作时间就短，反之则动作时间长，利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。
  当中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中发生接地短路时，将出现很大的零序电流， 而在正常运行情况下它们是不存在的，因此利用零序电流来构成接地短路的保护，就具有显著的优点。
  在正常运行和一切不伴随有接地的相间短路时，三个 电流互感器一次侧电流的向量和必然为零。
  当发生接地短路时，在过滤器的输出端有3I0 的电流输出，此时，Ibp 相对于I0 一般很小，因此， 可以忽略，零序保护即可反应于这个电流而动作。
  其整定原则如下: 1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3I0max,引入可靠系数 Kk(一般取为1.2-1.3),即为Idz=Kk*3I0.max 2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流3I0.bt,引入可靠系数Kk 即为 Idz=Kk*3I0.bt 如果保护装置的动作时间大于断路器三相不同期合闸的时间，则可以不考虑这一条件。
  五、零序过电流(零序III 段)保护 零序III 段的作用相当于相间短路的过电流保护，在一般情况下是作为后备保护使用的。
  但在中性 点直接接地电网中的终端线路上，它也可以作为主保护使用。
  在零序过电流保护中，对继电器的起动电流，原则上是按照躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流Ibp.max 来整定，引入可靠系数Kk 即为Idz.j=Kk*Ibp.max 同时还必须要求各保护之间在灵敏系数上要互相配合，满足2-23 的要求。
  因此，实际上对零序过电流保护的整定计算， 必须按逐级配合的原则来考虑，具体来说，就是本保护零序III 段的保护范围，不能超出相邻线路上 零序III 段的保护范围。
  当两个保护之间具有分支电路时，保护装置的起动电流应整定为: Idz=Kk*Idz.1/Ko.fz 保护装置的灵敏系数，当作为相邻元件的后备保护时，应按相邻元件末端接地短路时，流过本保护的最小零序电流来校验。
  六、方向性零序电流保护 在双侧或多侧电源的网络中，电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地，由于零序电流的实际流 由故障点流向各个中性点接地的变压器，因此在变压器接地数目比较多的复杂网络中，就需要考虑零序电流保护动作的方向性问题。
  七、零序电流保护的评价 与相间短路电流保护相比，零序电流保护具有很多优点: 1)相间短路的过电流保护系按照大于负荷电流整定。
  此外，零序过电流保护的动作时限也较相间保护为短。
  2)相间短路的电流速断和限时电流速断保护直接受系统运行方式变化的影响很大，而零序电流保护受系统运行方式变化的影响要小得多。
  发电机正常运行时发出的是三相对称的正序电流。
  即:I2dzmax=(KrelIN)/(Xd’+X2+2XT) 发电机额定电流(TA 二次值) Krel 可靠系数，取1.05~1.1 X2 发电机负序电抗(标幺值) XT 变压器电抗(标幺值)上限的动作延时 t1，应按与高压母线出线短路保护的段动作时间配合的原则整定。
  反时限电流I2dzmin 应按照与负序 反时限过负荷保护的配合来整定，即: I2dzmin=KCI2dz KC 配合系数，取1.1; I2dz 过负荷保护的动作电流。
  下限动作时间按上式计算，当计算时间大于1000S 负序电压保护:保护由纵向零序电压和故障分呈负序方向判据构成,设置PT 断线闭 锁措施，作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护.故障分量负序方向判 据通过检测流出发电机的负序功率实现纵向零序电压判据通检测中性点与发电机中性点直接相连但不接地的3PT 开口三角绕组所输出的纵向3U0 实现。
  发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。
  TV 断线判据在满足以下两个条件中任一条件:Ua+Ub+Uc-3U0Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V，且0.1A<IA 发电机过激磁保护过激磁保护是反应发电机 因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。
  过激磁保护分高、低两段定值，低 定值经固定延时5s 发出信号和降低励磁电压(降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用)，高 定值经反时限动作于解列灭磁。
  反时限延时上限为 秒，下限为200 发电机定子接地保护发电机定子接地保护作为发电机定子单相接地故障保护，由基波零序电压部分和三次谐波电压两部分组成，基波零序电压保护机端至机尾 95%区域的定子绕组单相接地故障，由反映发电机机端零序电压原理构成，经时限t1(3s)动作于解列灭磁;三次谐波 电压保护机尾至机端 30%区域的定子绕组单相接地故障，由发电机中性点和机端三次谐波 原理构成，经时限t2(5s)动作于信号。
  发电机定子匝间保护保护由纵向零序电压和故障分呈负序方向判据构成, 设置PT 断线闭锁措施，作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护.故障分量负序方向判据通过检测流出发电机的负序功率实现纵向零序电压判据通检测中性点与发电机中性点直接相连但不接地的 3PT 开口三角绕组所输出的纵向 3U0 实现。
  保护动作于全 失步保护保护采用三阻抗元件，通过阻抗的轨迹变化来检测滑极次数并确定振荡中心的位置。
  低频累加保护低频累加保护反应系统频率降低对汽轮机影响的累积效应，保护由灵敏 的频率继电器和计数器组成，经出口断路器辅助接点闭锁(即发电机退出运行时低频累加保护也退出运行)，累计系统频率低于频率定值 47.5Hz 的时间，当累计时间达到整定值 3000 秒时，经延时30 秒动作于发信号。
  装置在运行时可实时监视:定值，频率 及累计时间的显示。
  发变组差动保护、变压器差动保护及高变差动保护是被保护元件内部相间短路故障 的主保护，采用比率制动式原理。
  保护经延时 发电机对称过负荷保护保护装置由定时限和反时限两部分组成，定时限部分经时限5 秒动作于信号。
  10 发电机负序过负荷 保护 保护装置由定时限和反时限两部分组成，定时限动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器不平衡的电流值整定，经时限 秒动作于信号。
  当发电机并网后，自动退出此保护。
  发电机-变压器组是否并网通过主变220KV 侧开关辅助接点状态进行判别。
  基于大型发电机的特点，在考虑机组继电保护的总体配置时，着重强调最大限度地保证机组安全和最大限度缩小故障破坏范围，在发电机故障时应能将损失减小到最小，在非正常状况时应在充分利用发电机自身能力的前提下确保机组本身的安全，尽可能避免不必要的突然停机。
  发电机纵差动保护为定子绕组及其引出线相间短路的主保护。
  根据比较被保护元件始端和末端电流的相位和幅值的原理构成。
  在发电机中性点侧和出口侧装设同一型号和变比的电流互感器，保护 范围即为这两组互感器之间的定子绕组及其引出线。
  发电机横差动保护当发电机定子绕组为双星形接线时，需装设横差保护，以消除由于线棒变形、振动等 造成绝缘损坏或长期受热和电老化造成绝缘老化，而引起的定子绕组匝间、分支间短路或分支开焊等故障。
  发电机过电流保护主要用作发电机外部短路及内部故障时的后备保护。
  发电机外部故障时，流过发电机的稳态短路电流不大，有时甚至接近发电机的额定负荷电流，所以发电机的过电流保护一般 采用低电压启动或复合电压启动。
  过电流继电器接于发电机中性点侧的电流互感器上(也可 接在发电机端侧的CT)，低电压继电器接于接在机端电压互感器的相间电压上，在发电机 并网前发生故障时，保护装置也能动作。
  在发电机发生过负荷时，过电流继电器可能动作， 但因这时低电压继电器不动作，保护被闭锁。
  发电机过负荷保护对于大型发电机，定子绕组的过负荷保护一般由定时限和反时限两部分组成，一般采用三相式，电压形成回路的输出电压决定于三相中最大的一相电流(微机型保护中没有大小相电流的选择，每相均设保护)，这样做的目的是为了保护 装置能反应伴随不对称短路之后发电机最严重的发热情况。
  发电机负序过电流保护当发电机内部或外部发生不对称短路，一相或两相断线的系统的非全相运行，或当发电机供给的负荷不对称时，定子线圈将出现负序电流。
  由于定子绕组中的负序电流所建立的发电机气隙旋转磁场与转子旋转方向相反，因此该磁场就以两倍的同步速度切割转子。
  在转子绕组及转子铁芯内感应出倍频的交变电流，该电流在转子中引起额外的损坏和发热，会使 发电机转子严重烧伤。
  另一方面，负序电流的旋转磁场，产生两倍频率的交变电磁转矩，也会使机组产生100Hz 的振动，引起金属疲劳和机械损伤。
  为防止这些问题的发生，必须装 设负序电流保护。
  有一段式定时限过电压保护，根据整定电压的大小而取相应的延时，然后动作于信号或跳闸;两段式定时限过电压保护，第一段低定值延时发信或跳闸，第二段高 定值瞬时跳闸;定时限和反时限过电压保护，定时限部分取较低的整定值，动作于发信，反 时限经相应的时间动作于跳闸。
  所以需要装设失磁保护。
  发电机失磁后定子回路的参数将会发生变化。
  发电机逆功率保护发电机的逆功率保护用于保护汽轮机，当主汽门关闭(由于机炉保护动作或其他原因) 而断路器未跳闸时，发电机变成电动机运行，发电机要从系统中吸收有功功率，会导致低压 缸排汽温度上升，从而使汽机末级叶片出现过热，造成汽机事故，因而要装设逆功率保护。
  低频保护保护汽轮机，防止叶片及其拉金的断裂事故，同时发电机在低频运行时还威胁着厂用电的安全。
  10、 发电机定子接地保护 由于定子绕组与铁芯之间绝缘的破坏而造成定子绕组单相接地故障，都有可能烧坏发电机定子铁芯，因此要装设100%定子接地保护。
  定子接地保护一般由两部分组成，第一部分采用反应机端零序电压原理构成的接地保护装置，保护定子绕组机端的85%-95%，第二部分采用三次谐波电压原理构成的保护装置，以保护零序电压元件保护不到的定子绕组中性点部分，并且两个保护区有一段重叠，从而构成100%保护区的定子接地保护装置。
  11、 发电机失步保护 当系统发生诸如负荷突变、短路等破坏能量平衡的事故时，往往会引起不稳定振荡， 使一台或多台发电机失去同步，进而使电网中两个或更多的部分不再运行于同步状态，当振荡中心落在发电机机端或主变的范围时，使机端电压、汽机转速等周期性变化，导致机组运行不稳、严重时会对设备产生损害。
  因此要求装设失步保护，并要求保护能在第一个振荡周期中检出失步故障并可靠动作，当发生短路和稳定振荡时，保护不动作。
  一般由阻抗元件加上计数器等设备构成，阻抗特性由透镜、阻挡器、电抗线组成，根据测量相量在四个区间内的停留时间作出是否发生失步的判断。