text: 农村电网如何正确使用剩余电流动作保护器
  剩余电流动作保护器一般简称为保护器，现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施，已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理，提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。一、剩余电流动作保护器对农村电网保护原理装设漏电保护器，把它作为低压电网及电气设备的安全技术保护装置，无疑是弥补直接保护不足的一种行之有效的间接保护，是防止因电气设备绝缘损坏而漏电，避免或减少触电伤亡事故，预防因漏电而引发火灾事故，保护用电设备，保证供电可靠性，保护电网安全运行的一项最有效的技术措施。农村配电网络容量较小，负荷分布比较分散，但总体上低压电网大致可分为三层：配变台区、分支配电箱、用户端。三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结合使用的一种形式。按照农村低压电网状况在供电线路的首端、中段与末端这三层分别装设不同类型的保护器。在线路末端的直接接触保护的要求，安装动作电流为30mA的一般型(无延时)保护器。首端与中段按间接接触保护，应装设动作特性协调配合的保护器。首端作为系统的第一级保护，保护器额定剩余电流值，宜选用可调档次，规程规定其最大值：漏电流较小的电网为75mA/200mA，漏电流较大的电网为100mA/300mA，对保护完善的系统可增至500mA。中段作为分路保护，保护器的额定剩余电流值，选取介于上级与下级保护器额定剩余动作电流值之间。分断动作时间的选取，上一级保护器应选用延迟动作型保护器，其分断时间应比下一级保护器的分断时间至少增加0.2s。这样网路的三级保护在动作电流、动作时间上相互配合，末端受电设备发生故障时，第三级保护器动作；网路末端发生故障时，中级保护动作；网路中段发生故障时，总保护动作，以缩小事故停电范围。二、剩余电流动作保护器的保护方式1、直接接触保护防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器，额定剩余动作电流值I△n≤30mA。选取这样的配置，是因为在生理学中，当人体触电后，外来大电流冲击人体时，心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时，心脏的正常搏动就会扰乱，失去泵血功能，导致死亡。根据实验研究，健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间，就一般人的体重而言，50mA将引起破坏性心室颤动，30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。2、间接接触保护漏电保护器之所以能保护人身安全，其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成闭合回路并达到一定漏电电流值才能使漏电保护器可靠动作。在装设防间接接触保护器的用电设备，在实际运行中，保护器额定剩余动作电流选取大于30mA，额定动作时间选取大于0.1s，这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作，退出系统确保人身安全，一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求。三、剩余电流动作保护器使用要求装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是配变低压侧中性点直接接地，网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线接至电气上，与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。在实际工作中应注意：(1)电网中的N线不得有重复接地现象，并应保持与相线相同的良好绝缘。(2)照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上，并能随负荷变化及时作出调整，当低压线路为地埋线时，三相长度应尽量接近。(3)架空线路，应定期做好树木清障工作。(4)农村生活照明户内线路状况较差，属于农民朋友产权部分，应积极采取减少线路漏电的措施。(5)三相四线制三相负载不平衡造成中性点严重位移，电网泄漏电流大，线路绝缘水平大大降低或其他直接或间接接地造成漏电电流大，使得漏电电流远大于触电电流，也将导致漏电保护器不动作。总之，农村低压电网中，剩余电流动作保护器是网络中预防因设备漏电造成人身触电伤亡事故的一道"防火墙"。此外，因为保护器能及时隔离故障设备，而成为网络中防止因漏电引起电气火灾及设备损坏事故的一种技术措施。保护器运行正常与否关系的到人身、设备的安全。在低压电网的日常管理工作中，三级保护器的维护是一项非常重要的任务，保护器投运率与运行可靠性能直接反映出低压电网的安全状况和管理水平。因此，对农村电网中出现的装设、使用和管理上出现的各种各样的问题，必须采取得力有效的措施予以解决。
  剩余电流动作保护器一般简称为保护器，现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施，已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理，提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。一、剩余电流动作保护器对农村电网保护原理装设漏电保护器，把它作为低压电网及电气设备的安全技术保护装置，无疑是弥补直接保护不足的一种行之有效的间接保护，是防止因电气设备绝缘损坏而漏电，避免或减少触电伤亡事故，预防因漏电而引发火灾事故，保护用电设备，保证供电可靠性，保护电网安全运行的一项最有效的技术措施。农村配电网络容量较小，负荷分布比较分散，但总体上低压电网大致可分为三层：配变台区、分支配电箱、用户端。三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结合使用的一种形式。按照农村低压电网状况在供电线路的首端、中段与末端这三层分别装设不同类型的保护器。在线路末端的直接接触保护的要求，安装动作电流为30mA的一般型(无延时)保护器。首端与中段按间接接触保护，应装设动作特性协调配合的保护器。首端作为系统的第一级保护，保护器额定剩余电流值，宜选用可调档次，规程规定其最大值：漏电流较小的电网为75mA/200mA，漏电流较大的电网为100mA/300mA，对保护完善的系统可增至500mA。中段作为分路保护，保护器的额定剩余电流值，选取介于上级与下级保护器额定剩余动作电流值之间。分断动作时间的选取，上一级保护器应选用延迟动作型保护器，其分断时间应比下一级保护器的分断时间至少增加0.2s。这样网路的三级保护在动作电流、动作时间上相互配合，末端受电设备发生故障时，第三级保护器动作；网路末端发生故障时，中级保护动作；网路中段发生故障时，总保护动作，以缩小事故停电范围。二、剩余电流动作保护器的保护方式1、直接接触保护防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器，额定剩余动作电流值I△n≤30mA。选取这样的配置，是因为在生理学中，当人体触电后，外来大电流冲击人体时，心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时，心脏的正常搏动就会扰乱，失去泵血功能，导致死亡。根据实验研究，健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间，就一般人的体重而言，50mA将引起破坏性心室颤动，30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。2、间接接触保护漏电保护器之所以能保护人身安全，其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成闭合回路并达到一定漏电电流值才能使漏电保护器可靠动作。在装设防间接接触保护器的用电设备，在实际运行中，保护器额定剩余动作电流选取大于30mA，额定动作时间选取大于0.1s，这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作，退出系统确保人身安全，一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求。三、剩余电流动作保护器使用要求装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是配变低压侧中性点直接接地，网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线接至电气上，与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。在实际工作中应注意：(1)电网中的N线不得有重复接地现象，并应保持与相线相同的良好绝缘。(2)照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上，并能随负荷变化及时作出调整，当低压线路为地埋线时，三相长度应尽量接近。(3)架空线路，应定期做好树木清障工作。(4)农村生活照明户内线路状况较差，属于农民朋友产权部分，应积极采取减少线路漏电的措施。(5)三相四线制三相负载不平衡造成中性点严重位移，电网泄漏电流大，线路绝缘水平大大降低或其他直接或间接接地造成漏电电流大，使得漏电电流远大于触电电流，也将导致漏电保护器不动作。总之，农村低压电网中，剩余电流动作保护器是网络中预防因设备漏电造成人身触电伤亡事故的一道"防火墙"。此外，因为保护器能及时隔离故障设备，而成为网络中防止因漏电引起电气火灾及设备损坏事故的一种技术措施。保护器运行正常与否关系的到人身、设备的安全。在低压电网的日常管理工作中，三级保护器的维护是一项非常重要的任务，保护器投运率与运行可靠性能直接反映出低压电网的安全状况和管理水平。因此，对农村电网中出现的装设、使用和管理上出现的各种各样的问题，必须采取得力有效的措施予以解决。