text: 地源热泵和水源热泵的区别
  根据热力学第二定律，热可以自发地由高温物$P$体传向低温物体，而由低温物体传向高温物体则必$P$须做功。热泵系统实现了把能量由低温物体向高温$P$物体的传递，它是以花费一部分高质能(电能)为代$P$价，从自然环境中获取能量，并连同所花费的高质能$P$一起向用户供热。热泵的供热量大于所消耗的功$P$量，是综合利用能源的一种很有价值的措施。热泵$P$由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等主要部件组成。$P$热泵技术按所需热源的不同大体可分为气源热$P$泵、地源热泵及水源热泵。$P$$P$地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也$P$称地能，包括地下水、土壤和地表水等携带的能$P$量)的高效节能空调系统。该系统集地质勘探成$P$井技术、热泵技术和暖通技术于一体，利用地热资$P$源进行采暖和制冷。地源热泵通过输人少量的高$P$品位能源(如电能)，实现低温位或高温位的能量$P$转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏$P$季空调的冷源，即在冬季，把地能中的热量“取”$P$出来，提高温度后，供给室内采暖;夏季，把室内的$P$热量“取”出来，释放到地能中去。通常地源热泵$P$机组的性能系数COP(指其制热量与所消耗的电$P$能的比值)达到3.8-5.4，即消耗1kW的能量可$P$以得到4kW以上的热量或制冷量。十几年来，发$P$达国家对于地源热泵技术多有研究和利用，且不$P$断发展，近年来国内也呈现出不断研究和使用的$P$趋势。据统计，至2004年底，浅层地能供暖(冷)$P$系统已在国内推广近1000万平方米。$P$由于地源热泵是利用地球表面浅层地热资源$P$(通常小于400米)作为冷热源而进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层又是一个巨大的太阳$P$能集热器，它不受地域、资源等限制，真正是量大$P$面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限$P$的能源，使得地能成为清洁的可再生能源。地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳$P$定，在我国华北地区，它在冬季比环境空气温度$P$高，夏季比环境空气温度低，是很好的热泵热源和$P$空调冷源。这种温度特性使得地源热泵比传统空$P$调系统运行效率要高出许多，因此可以节约能源$P$和节省运行费用。另外，地能温度较恒定的特性，$P$使得热泵机组运行更可靠、稳定，也保证了系统的$P$高效性和经济性。$P$地源热泵系统可供暖、制冷，还可供生活热$P$水，一机多用，初投资相对较少，一套系统可以替$P$换原来的锅炉和空调两套装置或系统;可应用于$P$各种建筑中。$P$水源热泵是目前我国应用较多的热泵形式，它$P$是以水(包括江、河、湖泊、地下水，甚至是城市污水$P$等)作为冷热源体，在冬季利用热泵吸收其热量向建$P$筑供暖，在夏季热泵将吸收到的热量向其排放，实现$P$对建筑物的供冷。其工作原理大都是通过外部管道$P$及阀门的切换来实现冬夏工况的转换，夏季空调供$P$回水走蒸发器，水源水走冷凝器，冬季空调供回水走$P$冷凝器，水源水走蒸发器。$P$ 水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源，进行转换的空调技术。$P$    水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下水热泵、地表水（江、河、湖、海）热泵、土壤源热泵；利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。$P$水源热泵的原理$P$地球表面浅层水源（一般在1000 米以内），如地下水、地表的河流、湖泊和海洋，吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量，并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是：通过输入少量高品位能源（如电能），实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源，即在夏季将建筑物中的热量“取”出来，释放到水体中去，由于水源温度低，所以可以高效地带走热量，以达到夏季给建筑物室内制冷的目的；而冬季，则是通过水源热泵机组，从水源中“提取”热能，送到建筑物中采暖。$P$水源热泵的优点$P$1、高效节能$P$    水源热泵是目前空调系统中能效比（COP值）最高的制冷、制热方式，理论计算可达到7，实际运行为4～6。$P$    水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12～22℃，水体温度比环境空气温度高，所以热泵循环的蒸发温度提高，能效比也提高。而夏季水体温度为18～35℃，水体温度比环境空气温度低，所以制冷的冷凝温度降低，使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式，从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量，用户可以得到4.3～5.0kW.h的热量或5.4～6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比，其运行效率要高出20～60％，运行费用仅为普通中央空调的40～60％。$P$2、属可再生能源利用技术$P$    水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源，进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体，包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器，收集了47％的太阳辐射能量，比人类每年利用能量的500倍还多（地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量），而且是一个巨大的动态能量平衡系统，地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说，水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。$P$3、节水省地$P$    以地表水为冷热源，向其放出热量或吸收热量，不消耗水资源，不会对其造成污染；省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施，机房面积大大小于常规空调系统，节省建筑空间，也有利于建筑的美观。$P$4、环保效益显著$P$    水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统，无燃烧过程，避免了排烟、排污等污染；供冷时省去了冷却水塔，避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以，水源热泵机组运行无任何污染，无燃烧、无排烟，不产生废渣、废水、废气和烟尘，不会产生城市热岛效应，对环境非常友好，是理想的绿色环保产品。$P$5、一机多用，应用范围广$P$    水源热泵系统可供暖、空调，还可供生活热水，一机多用，一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物，水源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源，而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求，减少了设备的初投资。其总投资额仅为传统空调系统的60%，并且安装容易，安装工作量比传统空调系统少，安装工期短，更改安装也容易。$P$    水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑，小型的水源热泵更适合于别墅、住宅小区的采暖、供冷。$P$6、运行稳定可靠，维护方便$P$    水体的温度一年四季相对稳定，其波动的范围远远小于空气的变动，水体温度较恒定的特性，使得热泵机组运行更可靠、稳定，也保证了系统的高效性和经济性；采用全电脑控制，自动程度高。由于系统简单、机组部件少，运行稳定，因此维护费用低，使用寿命长。$P$7、符合国家政策，获得政策性支持$P$    国家十分重视可再生能源开发利用工作，《中华人民共和国可再生能源法》已于2006年1月1日起实施；同时，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中，又把大力发展和规模化应用新能源和可再生能源作为能源领域的优先发展主题。从国家立法和发展战略的高度，对可再生能源的发展应用予以强力推动。$P$    日前,国家财政部、建设部发文《关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》以及《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》，明确指出“十一五”期间，可再生能源应用面积占新建建筑面积比例为25%以上，到2020年，可再生能源应用面积占新建建筑面积比例为50%以上，这为我国水源热泵的发展提供了良好的环境和强劲的动力。  $P$水源热泵的应用限制:$P$1、 可利用的水源条件限制$P$  水源热泵理论上可以利用一切的水资源，其实在实际工程中，不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。目前的水源热泵利用方式中，闭式系统一般成本较高。而开式系统，能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统，水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。 $P$2、水层的地理结构的限制$P$  对于从地下抽水回灌的使用，必须考虑到使用地的地质的结构，确保可以在经济条件下打井找到合适的水源，同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件，保证用后尾水的回灌可以实现。$P$3、 投资的经济性$P$    由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响，水源的基本条件的不同；一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说，水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比，在不同地区不同需求的条件下，水源热泵的投资经济性会有所不同。