text: 2018年一级消防工程师《技术实务》教材精讲:第三篇第十章第二节
  在不具备自然通风条件时，机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。
  知识点:机械加压送风系统组成、原理及选择
  一、机械加压送风系统的组成
  二、机械加压送风系统的工作原理
  机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动，即在建筑内发生火灾时，对着火区以外的有关区域进行送风加压，使其保持一定正压，以防止烟气侵入的防烟方式。
  为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员安全疏散，发生火灾时，从安全性的角度出发，高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。
  2.建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。
  3.当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时，楼梯间应设置机械加压送风设施，前室可不设机械加压送风设施，但合用前室应设机械加压送风设施。
  剪刀楼梯的两个楼梯间、独立前室、合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
  4.带裙房的高层建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室，当裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风，裙房等高范围内不具备自然通风条件时，该高层建筑不具备自然通风条件的前室、消防电梯前室或合用前室应设置局部正压送风系统。
  当受建筑条件限制且地下部分为汽车库或设备用房时，可与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统，但应分别计算地上、地下的加压送风量，相加后作为共用加压送风系统风量，且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。
  这是因为当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时，由于《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求在首层必须采取防火分隔措施，因此实际上就是两个楼梯间。
  6.地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时，地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。
  当地下室层数为3层及以上，或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时，按规定应设置防烟楼梯间，并设有机械加压送风，其前室为独立前室时，前室可不设置防烟系统，否则前室也应按要求采取机械加压送风方式的防烟措施。
  7.自然通风条件不能满足每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00m2，且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00m2的可开启外窗或开口的封闭楼梯间，应设置机械加压送风系统，当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时，可不设置机械加压送风系统，但应在首层设置不小于1.20m2的可开启外窗或直通室外的门。
  设置机械加压送风系统的避难层(间)，应在外墙设置固定窗，且面积不应小于该层(间)面积的1%，每个窗的面积不应小于2m2。
  除长度小于60m的两端直通室外的避难走道外，避难走道的前室应设置机械加压送风系统。
  (2)直灌式加压送风系统的送风量应按计算值或按表《消防电梯前室的加压送风量》中的送风量增加20%。
  (3)加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。
  11.人防工程的下列部位应设置机械加压送风防烟设施:防烟楼梯间及其前室或合用前室;避难走道的前室。
  12.建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m 的地下汽车库，应采用防烟楼梯间。1)楼梯间或前室、合用前室的机械加压送风量应按下列公式计算:
  根据气体流动规律，如果正压送风系统缺少必要的风量，送风口没有足够的风速，则难以形成满足阻挡烟气进入安全区域的能量。
  烟气一旦进入设计安全区域，将严重影响人员安全疏散。L1=AkvN1 式(
  Ak-每层开启门的总断面积(m2);
  3)门开启时，规定风速值下的其他门漏风总量应按以下公式计算:
  A-每个疏散门的有效漏风面积(m2)
  门缝宽度:疏散门，0.002~0.004m;
  N2-漏风疏散门的数量;
  楼梯间:采用常开风口，取N2=加压搂梯间的总门数-N1。
  4)未开启的常闭送风阀的漏风总量应按以下公式计算:
  式中:Af-每个送风阀门的面积(m2);