text: Сістэмы вадзяніка апалы з штучнай цыркуляцыяй цепланосбіта
  Сістэмы вадзяніка апалы
  У сістэмах вадзяніка апалы з натуральнай цыркуляцыяй цыркуляцыйныя ціскі вымераюцца ўсяго толькі дзясяткамі міліметраў вадзяніка слупа. Гэтак малыя ціскі не дазваляюць уладкоўваць дадзеныя сістэмы ў будынках, мелых вялікую працягласць, акрамя таго, яны патрабуюць ужыванні труб значных дыяметраў, што вядзе да вялікага выдатку металу.
  Пералічаных недахопаў пазбаўленыя сістэмы вадзяніка апалы з штучнай цыркуляцыяй.
  У іх цыркуляцыя вады ствараецца цэнтрабежнымі помпамі. Помпы, дзейсныя ў замкнёных кольцах сістэмы апалу, запоўненых вадой, ваду не паднімаюць, а толькі яе перамяшчаюць, ствараючы цыркуляцыю, і таму завуцца цыркуляцыйнымі.
  Цыркуляцыйная помпа уключаюць, як правіла, у зваротную магістраль сістэмы апалу для павелічэння тэрміна службы дэталяў, якія ўзаемадзейнічаюць з гарачай вадой.
  На мал. 2а, 2б намаляваныя сістэмы вадзяніка апалы з штучнай цыркуляцыяй. Пашыральны бак падлучаюць не да якая падае, а да зваротнай магістралі.
  Мал. 2а. Сістэмы вадзяніка апалы з штучнай цыркуляцыяй (верхняя разводка)
  1 - кацёл; 2 - галоўны стояк; 3 - пашыральны бак; 4 - сігнальная лінія; 5 - якая падае лінія; 6 - паветразборнік; 7 - што падаюць стояки; 8 - зваротныя стояки; 9 - зваротная лінія; 10 - помпа; 11 - пашыральная труба
  У сістэмах апалу мэтазгодна ўжываць адмысловыя цыркуляцыйныя помпы, перамяшчальныя значная колькасць воды і якія развіваюць параўнальна невялікія ціскі. Гэта малашумныя гарызантальныя лопасцевыя помпы цэнтрабежнага тыпу, злучаныя ў адзіны блок з электрарухавікамі і якія замацоўваюцца непасрэдна на трубах (без падмурка), напрыклад помпы тыпу ЦНИПС (мал. 3) або ЦВЦ (мал. 4).
  Ужыванне помпавых сістэм апалу дазваляе істотна павялічыць працягласць трубаправода і паменшыць металлоемкость сістэмы апалу за рахунак памяншэння дыяметраў разводящих трубаправодаў. Акрамя таго, з усталёўкай цыркуляцыйнай помпы з'яўляецца магчымасць ужывання новых схемных рашэнняў сістэмы апалу, напрыклад, адмова ад верхняй разводкі трубаправодаў. Аднак ужыванне помпавых сістэм апалу магчыма толькі пры ўмове надзейнага электразабеспячэння.
  Мал. 26. Сістэмы вадзяніка апалы з штучнай цыркуляцыяй (ніжняя разводка)
  1 - кацёл; 2 - якая падае лінія; 3 - зваротная лінія; 4 - што падаюць стояки; 5 - зваротныя стояки; 6 - паветраная лінія; 7 - паветразборнік; 8 - пашыральны бак; 9 - помпа; 10 - пашыральная труба.
  Пры адсутнасці цеплагенератараў на цвёрдым паліве з топкамі доўгага гарэння могуць знайсці ўжыванне сістэмы вадзяніка апалы (мал. 5) з бакомаккумулятором і цыркуляцыйнай помпай тыпу ЦВЦ. Такая сістэма дазваляе значна скараціць эксплуатацыйныя выдаткі па абслугоўванні генератара цеплыні.
  Мал. 3. Дыяганальная цыркуляцыйная помпа ЦНИПС
  1 - працоўнае кола; 2 - корпус; 3 - сальнікавае ўшчыльненне; 4 - вал электрарухавіка
  Прынцып падобнай сістэмы апалу складаецца ў тым, што цеплавую магутнасць цеплагенератара выбіраюць у 3 разу больш, чым цепластраты ацяплянага хаты, за рахунак чаго з'яўляецца магчымасць не толькі забяспечваць кампенсаванне цепластрат хаты, але і акумуляваць цеплыню
  у адмысловым баку, які пачынае працаваць па спыненні эксплуатацыі цеплагенератара. Аб'ём бакааккумулятора падбіраюць з такім разлікам, каб час яго разрадкі складала не меней 8 гадзін (пры працы цеплагенератараў два разу ў суткі па 4 гадзіны). Для эфектыўнай працы сістэмы бакаккумулятор павінен быць дбайна теплоизолирован з мэтай выключэння бескарысных страт цеплыні.