text: Je nutné nainstalovat další expanzní nádobu - Krby April
  Dobrý večer, otázka instalace lázně, jmenovitě kotlového dvoustěnného plynu 24 kW kW. Přesvědčuji lidi, že je zapotřebí další nádrž na ohřev litrů, takže pro 12-14 kromě vestavěného 8l tam máme 1 - od zásobníku kotle a návrat do skupiny kolektorů pro 6 vývodů pro podlahové vytápění, celkový náměstí podlahového vytápění 70 m2 a TUV řekni mi, že mám pravdu. Eugene
  Požadovaný objem expanzní nádoby je určen výpočtem:
  VL - plná kapacita topného systému (objem chladicí kapaliny v kotli, topná zařízení, potrubí, zásobník ohřívače vody a zásobník tepla), l;
  E je koeficient roztažnosti kapaliny,%;
  D je účinnost membránové expanzní nádoby.
  Na druhou stranu D = (PV - PS) / (PV + 1)
  PV - maximální pracovní tlak (2,5 baru je dostačující pro středně velký soukromý dům);
  PS - nabíjecí tlak nádrže expanzní membrány, m (0,5 bar = 5 metrů, při použití statické hodnoty tlaku, je určen rozdílem mezi horní značkou topného systému a úrovní instalace nádrže).
  Vzhledem k tomu, že nepoznáváme vlastnosti vaší topné soustavy nebo průměr trubek podlahového vytápění a jejich roztečí, není možné provést přesný výpočet požadovaného objemu expanzní nádrže.
  Délku každého topného okruhu lze nastavit podle symbolů na průtoku a výtlaku připojených k hřebenu. Výrobní značení se používá v metrech. Vzhledem k menší hodnotě můžete zjistit délku smyčky. Pokud znáte celkovou délku všech trubek a jejich průměr, lze vypočítat objem kapalin v nich. Množství chladiva, které drží kotel, je uvedeno v technickém pase. Pokud je k dispozici akumulátor tepla, ohřívač vody, údaje by měly být také převzaty z příručky zařízení. Nezmiňujete ohřívací baterie, ale pokud existují, je třeba také vypočítat objem kapaliny jak v topných zařízeních, tak v přívodních potrubích. Přidejte výsledná čísla, bude to celková kapacita systému. Když ji znáte, můžete samozřejmě vypočítat objem expanzní nádoby.
  Zda je potřeba dodatečná expanzní nádoba a její objem by se mohl odhadnout velmi, velmi zhruba na základě výkonu kotle. Při nepřítomnosti dodatečného tepelného akumulátoru je v cirkulačním topném systému v průměru nutné:
  pro zapojení konvektoru - 7 litrů na 1 kW výkonu kotle;
  pro chladič - 10,5 l / kW;
  pro teplé podlahy - 17 l / kW.
  V našem případě je na základě vašeho popisu přibližný objem systému 17 l / kW x 24 kW = 408 l.
  Pro hrubý výpočet podmíněně zohledňujeme hodnoty následujících indikátorů: PV = 2,5 bar; PS = 0,5 bar (výška od vrcholu k nádrži je 5 m); E = 0,029 (voda, 70 ° C).
  Zvažujeme následující vzorce:
  D = (2,5 - 0,5) / (2,5 + 1) = 0,285
  V = (408 x 0,029) / 0,285 = 41,5 litrů
  Dostáváme: další expanzní nádoba by měla mít objem 41,5 - 8 = 33,5 litrů. Při volbě mezi volbou menšího a většího objemu je lepší mít větší - 40 litrů než 30 litrů.
  Samozřejmě, vy, Eugene, máte pravdu: v tomto případě je nutná další nádrž s expanzní membránou. Odhad, prováděný "podle oka", o tom výmluvně hovoří. Avšak objem expanzní nádrže, stejně jako další parametry systému, vyžadují dostatečně přesný výpočet, jinak může být vytápění nestabilní a nedostatečně ekonomické.
  Použití expanzní nádrže je nutné v každém uzavřeném topném systému a dokonce i v některých systémech připojených k ústřednímu vytápění. Instalace expanzní nádrže je poměrně komplikovaná, ale pokud pečlivě prostudujete pokyny, abyste to udělali sami, bez zapojení specialistů, je to docela možné.
  Expanzní nádoba je kovová nádrž, která se připojuje k topnému systému. Hlavním úkolem tohoto zařízení je odstranění nárůstu tlaku v potrubí v důsledku rozšíření chladicí kapaliny.
  Expanzní nádrže jsou dva typy: otevřené a uzavřené. Princip fungování každé z těchto nádrží se liší od sebe.
  Otevřená expanzní nádoba má kovový kryt, který se otevře pro přidání chladicí kapaliny do systému.
  Uzavřená expanzní nádoba se skládá z kovové nádoby, která nemá žádné otvory, s výjimkou připojení k systému. Kapacita odděluje vnitřní membránu z gumy. Když tlak stoupá, gumová ohyb a chladicí kapalina vstupují do nádrže, když tlak klesá nebo únik chladicí kapaliny, gumové lisy na polovině nádrže, ve které je plyn umístěn, a chladicí kapalina vstupuje do systému. Expanzní nádoba je tudíž regulátorem tlaku, který zabraňuje vysokým napětím v systému. Pokud expanzní nádobku nepoužíváte, nebude topný systém pracovat normálně a kohouty, potrubí a kotle budou rychle selhat.
  Expanzní nádrže se používají v soukromém systému vytápění a v některých případech v systému připojeném k ústřednímu vytápění.
  Odrůdy expanzních nádrží pro vytápění
  Expanzní nádrže jsou rozděleny do:
  Otevřená expanzní nádoba má řadu nevýhod, proto je zřídka používána, zejména v případech, kdy systém není připojen k čerpadlu a voda cirkuluje volně.
  Nevýhody otevřeného expanzního tanku:
  v důsledku častého otevírání víka dochází ke kontaktu komponentů topného systému s kyslíkem, což způsobuje rzi na stěnách potrubí a radiátorů;
  když teplota vody stoupá, kapalina se odpařuje, proto byste měli pravidelně přidávat chladicí kapalinu do systému;
  Otevřená expanzní nádoba je instalována na nejvyšším místě ve srovnání s topným systémem, proto instalace takového přístroje trvá dlouhou dobu.
  Jedinou výhodou otevřené expanzní nádrže je malá cena ve srovnání s uzavřenou.
  Uzavřená expanzní nádoba se nazývá membrána, v závislosti na typu membrány, která vydává:
  expanzní nádoby vyměnitelného typu,
  nevyměnitelné expanzní nádoby.
  Výměnné široké nádrže předpokládají výměnu membrány za poškození. Chcete-li vyměnit membránu, stačí odšroubovat přírubu.
  Nevyměnitelné expanzní nádrže zahrnují výměnu celé nádrže při poškození membrány. Tyto nádrže jsou odolnější vůči poklesu tlaku a membrána je ideálně a pevně připevněna k vnější stěně nádoby.
  Expanzní nádoby mají dvě formy:
  Balónová forma se podobá velké nádobě, v níž je umístěna membrána nebo víko, v závislosti na typu nádrže.
  Ploché široké nádrže mají obdélníkový tvar a membránovou membránu. Výhodou plochých expanzních nádrží je, že zabírají jen málo místa a snadno se instalují.
  Výpočet expanzní nádoby pro vytápění
  Velikost a objem expanzní nádoby je ovlivněn:
  typ systému;
  maximální přípustný tlak;
  montážní místo expanzní nádoby.
  Nejjednodušší způsob, jak zjistit objem expanzní nádrže, je zjistit kapacitu topného systému a rozdělit toto množství o 10%. Pokud například topný systém obsahuje 400 litrů chladicí kapaliny, bude objem expanzní nádrže 40 litrů, pokud je chladicí kapalina voda. Pokud se jako nosič tepla použije glykolová kapalina, je třeba do této hodnoty přidat dalších 50%.
  Vezměte prosím na vědomí, že 3% chladicí kapaliny v uzavřené expanzní nádrži kompenzují případné netěsnosti. V každém případě by měl být výsledný objem nádrže mírně zvýšen.
  Chcete-li získat přesný výpočet ve velkých nebo komplexních topných systémech, je lepší spoléhat se na odborníky nebo použít kalkulačku online.
  Správný výpočet expanzní nádoby je indikován poruchou pojistného ventilu.
  Instalace expanzní nádrže pro otevřené topení
  Otevřená expanzní nádoba je místem, kde voda přichází do styku s kyslíkem. Otevřená nádoba se používá, když je voda bez použití čerpadla, pohybuje se kolem systému nebo když je systém připojen k ústřednímu vytápění.
  Vzhledem k tomu, že vzduch je ve styku s vodou, je celý vytápěcí systém navržen ve svahu tak, aby byl z radiátorů vytlačován nadbytek kyslíku.
  Místo instalace expanzní nádrže: nejvyšší bod ve vztahu k topnému systému. Montážní výška expanzní nádrže musí být větší než montážní výška topného systému.
  Diagram instalace expanzní nádoby:
  Další expanzní nádoba je instalována, pokud není možné topný systém namontovat pod sklon. Úroveň instalace primární a sekundární expanzní nádoby musí být stejná.
  Otevřená expanzní nádoba obsahuje připojení:
  široký,
  Pomocí nádrže expanzní trubky je připojen k topnému systému.
  Ve většině případů je u kotle instalován otevřený expanzní nádrž a připojen k vodovodnímu systému pomocí signálního připojení, které řídí hladinu chladicí kapaliny.
  Přepadové potrubí spojuje nádrž s kanalizačním systémem, když je nádrž plná, kapalina se automaticky vypouští do kanalizace.
  Cirkulační potrubí zajišťuje průtok chladicí kapaliny, pokud je expanzní nádoba umístěna v nevytápěné místnosti.
  Instalace uzavřené expanzní nádoby
  Před studiem pravidel pro instalaci expanzní nádrže uzavřeného typu zvažte výhody tohoto zařízení přes otevřenou expanzní nádobu:
  nepotřebují izolaci;
  práce při vysokých tlakových rázech;
  instalace na libovolném místě bez odkazu na nejvyšší bod;
  uzavřené zařízení jsou kompaktnější a snadněji se instalují;
  na vnitřních stěnách vytápěcího systému nehrozí tvorba rzi;
  klíč pro instalaci plastových trubek;
  odpojení kotle od elektřiny, dodávky plynu nebo zásobování vodou;
  překrytí ventilu odpovědného za cirkulaci chladicí kapaliny;
  vypouštění tepelného nosiče z topné části, kde je instalována expanzní nádoba.
  Návod k instalaci expanzní nádoby:
  1. Instalujte uzavírací a vypouštěcí ventil na přívodní potrubí, abyste vypnuli a vypustili vodu.
  2. Pomocí šroubů nebo přírub připojte expanzní nádobu k systému. Pokud jsou potrubí topného systému polypropylen, musíte použít pájecí zařízení, spojky, úhelníky a armatury.
  3. Zařízení, které se nazývá "americký", pomůže v budoucnu snadno vyjmout nádrž pro výměnu nebo opravu. Před montáží armatury do expanzní nádrže obalte pásku přes niti a nasaďte těsnicí pastu.
  4. Po vypuštění vody ze systému odřízněte trubku speciálními nožnicemi a nainstalujte odpal.
  5. Namontujte pojistný ventil a manometr.
  6. Před spuštěním systému vyčistěte hrubý filtr.
  7. Před připojením expanzní nádoby k systému je třeba vytvořit pracovní tlak. Pro tento účel použijte čerpadlo.
  8. Když je expanzní nádoba připojena k síti - spusťte všechny přívodní ventily chladicí kapaliny a zapněte kotel.
  Tipy a pravidla pro instalaci expanzní nádoby
  1. Namontujte expanzní nádobu tak, aby proud chladicí kapaliny byl vyroben shora.
  2. Při absenci údajů o přesném objemu topného systému se kapacita expanzní nádoby vypočítá na základě výkonu kotle: 15 litrů kapaliny se vypočítá na 1 kW výkonu.
  3. Před nákupem a instalací expanzní nádrže zkontrolujte topný kotel. Mnoho moderních kotlů má skrytou expanzní nádobu, která se nachází uprostřed kotle.
  4. Neinstalujte expanzní nádrž uzavřeného typu poblíž oběhového čerpadla kvůli výskytu velkých tlakových ztrát.
  5. Instalace vakuové expanzní nádrže se provádí pouze při pozitivní teplotě.
  6. Instalace membránové expanzní nádrže uzavřeného typu se provádí ze strany přívodu studené vody do kotle.
  7. Jako těsnicí prostředek používejte pouze těsnicí materiály, které jsou odolné vůči vysokým teplotám, jinak je nevyhnutelný únik.
  8. Při určování umístění a instalace expanzní nádrže byste měli přemýšlet o dalším přístupu nebo údržbě zařízení. Neodstavujte expanzní nádobu na místa, která jsou obtížně přístupná.
  9. Při instalaci expanzní nádrže dodržujte bezpečnostní pravidla a obecně uznávané pokyny.
  10. Ujistěte se, že jste si přečetli pokyny výrobce pro instalaci expanzní nádoby.
  11. Ujistěte se, že instalujete pojistný ventil, který se někdy dodává s nádrží, pokud není ventil, koupte jej samostatně.
  Údržba expanzní nádrže pro vytápění
  1. Každých 6-7 měsíců zkontrolujte expanzní nádobu, zda nedošlo k mechanickému poškození nebo k rezavění. Pokud je máte, musíte problém vyřešit.
  2. V uzavřených expanzních nádobách by měl být tlak kontrolován jednou za šest měsíců.
  3. V zařízení s odnímatelnou membránu, musí pravidelně kontrolovat integritu membrány nebo poškození.
  4. Pokud je expanzní nádoba nepoužívá delší dobu, nechte nádrž na suchém místě, opatrně vypouštění všechnu vodu a vysušte přístroj.
  5. Při výměně jednotlivých dílů nádrže se doporučuje zakoupit součásti pouze od výrobce nádrže.
  6. Pro naplnění vzduchové komory je nejlepší použít inertní plyn, například dusík.
  7. Správná činnost expanzní nádrže závisí na tlaku a teplotě topného systému.
  8. Při ostrém poklesu tlaku existuje riziko poškození membrány. Chcete-li vyměnit membránu, musíte provést řadu akcí:
  odpojte kapacitu rozšíření od systému;
  zmírnit tlak v nádrži ventilem, který je umístěn v horní části nádrže;
  vyjměte přírubu umístěnou v místě, kde je nádrž připojena k systému;
  odstraňte membránu a vypusťte přebytečnou vodu;
  vložte membránu a nainstalujte přírubu;
  připojte nádrž po nastavení požadovaného tlaku.
  Expanzní nádrž pro vytápění: typy, účel a instalace
  Lví podíl na moderních soukromých domech a městských apartmánech je vybaven vodním ohřevem. Aby mohla fungovat stabilně, aniž by vytvářely problémy, je velmi důležité důsledně přistupovat k jejímu použití a mapování. Z lekcí fyziky ve škole všichni víme, že voda má tendenci se rozšiřovat. Aby se zabránilo zbytečnému přetížení topného systému, používají se zařízení, jako jsou expanzní nádoby. Dnes je poznáme lépe a zjistíme, jak je správně nainstalovat.
  Ne každý majitel soukromého domu nebo bytu přesně ví, co je expanzní nádrž. V tomto případě název tohoto zařízení hovoří sám o sobě - ​​za podmínek pevného množství nosiče tepla ve vytápěcím okruhu a potrubí, které se neliší v elasticitě, se hladina tlaku v celém systému nutně změní se změnou teploty nosiče tepla. Zde je třeba vzít v úvahu skutečnost, že kapalina při zahřátí expanduje. V tom okamžiku, kdy se síla stane silnější než síla průtokového potrubí / radiátoru, dojde k vážné nehodě. Jeho hlavní příčinou bude v tomto případě skutečnost, že voda, když se změní jeho objem v podmínkách vytápění, bude téměř nekomprimovatelná. Z této vlastnosti je definice vodního kladívka.
  Řešení tak závažného problému je poměrně jednoduché. Je nutné umístit do topného systému speciální nádrž (expanzní nádrž) vybavené látkou, která může být bez problémů komprimována.
  Za podmínek stoupajícího tlaku vody as uvedenou nádrží se tlak jistě zvýší, ale ne moc.
  Při plánování vytápění vody ve vlastním domě si majitel vybere několik možností. V seznamu nejdůležitějších otázek - typu systému (bude to otevřený nebo uzavřený typ) a jaký princip bude přenášet chladicí kapalinu přes potrubí (přirozenou cirkulaci vlivem působení gravitačních sil nebo vynucený, vyžadující instalaci speciálního čerpadla).
  Každá schéma má své výhody a nevýhody. Ale nyní se stále více dává přednost uzavřenému systému s nuceným oběhem. Tato schéma je kompaktnější, jednodušší a rychlejší při montáži, má řadu dalších provozních výhod. Jedním z hlavních charakteristických rysů je plně uzavřená expanzní nádoba pro uzavřené topení, jejíž instalace bude v této publikaci zvážena.
  Před získáním expanzní nádrže a instalací je však nutné alespoň trochu se seznámit s jeho designem, zásadou provozu a tím, jaký konkrétní model bude optimální pro konkrétní systém vytápění.
  Jaké jsou výhody uzavřeného topného systému?
  Navzdory skutečnosti, že se v poslední době objevilo mnoho moderních spotřebičů a systémů pro vytápění prostorů, zůstává nejčastějším principem přenosu tepla přes tekutinu, která cirkuluje potrubí s vysokou tepelnou kapacitou - bezesporu. Voda je nejčastěji používána jako nosič tepelné energie, ačkoli za určitých okolností je nutné použít jiné kapaliny s nízkým bodem mrazu (nemrznoucí směs).
  Ohřev vody je lídrem v prevalenci
  Tepelný nosič přivádí teplo z kotle (pec s vodním okruhem) a přenáší teplo na topná zařízení (radiátory, konvektory, okruhy "teplé podlahy") instalované v prostorách v požadovaném množství.
  Jak zjistit typ a počet radiátorů?
  Dokonce i nejsilnější kotel nebude schopen vytvořit komfortní atmosféru v místnostech, pokud parametry bodů výměny tepla neodpovídají podmínkám konkrétní místnosti. Jak vypočítat požadovaný počet radiátorů - ve speciální publikaci našeho portálu.
  Avšak každá kapalina má běžné fyzikální vlastnosti. Za prvé, při zahřátí výrazně zvyšuje hlasitost. A za druhé, na rozdíl od plynů, je to nestlačitelná látka, její teplotní roztažnost musí být nějakým způsobem kompenzována, což mu poskytuje volné místo. A současně je nutné zajistit, že při ochlazování a snižování objemu se vzduch nedostává do obrysu potrubí, což vytvoří "zátku", která zabraňuje normální cirkulaci chladicí kapaliny.
  Jedná se o funkce a provádí expanzní nádobu.
  Ne tak v soukromé výstavbě speciální alternativy a neexistoval - v nejvyšším bodě systému byl instalován otevřený expanzní tank, který se dobře vyrovnal s úkoly.
  Schematický diagram systému otevřeného typu
  1 - topný kotel;
  2 - stojan pro krmení;
  3 - otevřená expanzní nádoba;
  4 - topné těleso;
  5 - volitelně - oběhové čerpadlo. V tomto případě je zobrazena čerpací jednotka s obtokovou smyčkou a systémem ventilů. Pokud je to potřeba, nebo pokud je to nutné, můžete přepnout nucenou cirkulaci na přírodní a naopak.
  Uzavřený systém je zcela izolován od atmosféry. V něm je udržován určitý tlak a tepelná expanze kapaliny je kompenzována instalací hermetické nádoby zvláštního provedení.
  Rozdíly uzavřeného topného systému
  V nádrži na schématu je zobrazena poloha. 6, vložené do vratného potrubí (poz. 7).
  Zdá se to - proč "zahrada"? Obvyklá otevřená expanzní nádoba, pokud se plně vyrovná s jejími funkcemi, se zdá být jednodušším a levnějším řešením. Pravděpodobně stojí trochu, a kromě toho s určitými dovednostmi je snadné vyrobit a nezávisle - svařit z ocelových plechů, použít zbytečnou kovovou nádobu, například starou plechovku apod. Navíc najdete příklady použití starých plastových plechovek.
  Existují peníze na nákup vzduchotěsné expanzní nádoby? Ukazuje se, že existuje, protože uzavřený topný systém má mnoho výhod:
  Plná těsnost zcela eliminuje proces odpařování chladicí kapaliny. Tím se otevírá možnost použití speciálního nemrznoucího prostředku kromě vody. Opatření je více než nezbytné, pokud venkovský dům v zimě není používán neustále, ale "navštěvuje" čas od času.
  V otevřeném systému vytápění musí být expanzní nádoba, jak již bylo zmíněno, namontována na nejvyšším místě. Velmi často se toto místo stává nevytápěným podkrovím. A to přináší další úsilí o tepelnou izolaci kontejneru, takže ani v nejtěžších mrazu chladicí kapalina v ní nezmrazí.
  Expanzní nádoba může být umístěna v nenápadném rohu
  A v uzavřeném systému může být expanzní nádoba instalována téměř na všech částech. Nejvhodnějším místem pro instalaci je zpětné potrubí přímo před vstupem do kotle - podrobnosti o nádrži budou v menší míře vystaveny teplotě z ohřívané chladicí kapaliny. Ale to vůbec není dogma a může být namontováno tak, aby nezasahovalo a nevyzývalo jeho vzhled s interiérem místnosti, jestliže řekne, že systém používá stěnový kotel instalovaný v chodbě nebo v kuchyni.
  V otevřené expanzní nádobě je tekutina pro přenos tepla vždy v kontaktu s atmosférou. To vede k konstantní nasycení kapaliny rozpuštěným vzduchem, což je příčinou aktivace koroze v potrubí okruhu a v radiátorech, ke zvýšení tvorby plynu během procesu ohřevu. Hliníkové radiátory jsou zvláště netolerantní.
  Uzavřený vytápěcí systém s nuceným oběhem je méně inertní - zahřívá se mnohem rychleji při spouštění, mnohem citlivější na nastavení. Vyloučeny zcela neodůvodněné ztráty v oblasti otevřené expanzní nádoby.
  Teplotní rozdíl přívodního potrubí a zpětného toku ve spojení s kotlem je menší než v otevřeném systému. To je důležité pro bezpečnost a trvanlivost topných zařízení.
  Uzavřený okruh s nuceným oběhem k vytvoření obvodů bude vyžadovat potrubí s menším průměrem - dochází k nárůstu nákladů na materiál a zjednodušení instalačních prací.
  Kontrola otevřené expanzní nádrže je nezbytná - aby se zabránilo přetečení během plnění a aby se zabránilo tomu, že hladiny kapaliny v ní budou během operace klesat pod kritický bod. Samozřejmě, to vše lze vyřešit instalací dalších zařízení, jako jsou plovákové ventily, přepadové potrubí apod., Ale to jsou zbytečné potíže. V uzavřeném systému vytápění takové problémy nevyplývají.
  A nakonec je tento systém nejvšestrannější, protože je vhodný pro jakýkoli typ baterie, umožňuje vám propojit obrysy vyhřívané podlahy, konvektory, tepelné závěsy. Kromě toho, pokud si přejete, můžete zajistit také topení topením instalací nepřímého topného kotle v systému.
  Ze závažných nedostatků lze zmínit pouze jeden. Jedná se o povinnou "bezpečnostní skupinu", která zahrnuje přístrojové vybavení (tlakoměr, teploměr), pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Nejde ovšem o bohatství, ale o technologické náklady, které zajišťují bezpečný provoz topného systému.
  Stručně řečeno, výhody uzavřeného systému jsou jednoznačně převáženy a výdaje na speciální uzavřenou expanzní nádobu jsou zcela opodstatněné.
  Jak funguje expanzní nádoba pro uzavřené topení a jak funguje?
  Zařízení expanzní nádrže pro uzavřený systém není příliš složité:
  Schéma zařízení a působení hermetické expanzní nádrže
  Obvykle je celá konstrukce umístěna v ocelovém lisovaném těle (poloha 1) s válcovým tvarem (existují nádrže ve formě "tablety"). Pro výrobu použitého vysoce kvalitního kovu s antikorozním nátěrem. Mimo nádrže je pokryta smaltem. Pro vytápění se používají výrobky s červeným pouzdrem. (Existují modré nádrže - ale jsou to vodní baterie pro vodovodní systém, nejsou navrženy pro zvýšené teploty a na všechny jejich detaily jsou kladeny hygienické požadavky).
  Na jedné straně nádrže je umístěn závitový šroub (poz. 2) pro připojení do topného systému. V některých případech jsou k usnadnění instalace zahrnuty kování.
  Na opačné straně je ventil na vsuvku (poz. 3), který slouží k předběžnému vytvoření potřebného tlaku ve vzduchové komoře.
  Uvnitř je celá dutina nádrže rozdělena membránou (poz. 6) do dvou komor. Na straně trysky je umístěna komora pro chladicí kapalinu (poloha 4), na opačné straně - vzduch (poloha 5)
  Membrána je vyrobena z elastického materiálu s nízkou difuzní rychlostí. Dostala zvláštní podobu, která poskytuje "řádnou" deformaci, když se změní tlak v komorách.
  Princip fungování je jednoduchý.
  V počáteční poloze při připojení nádrže k systému a plnění chladicí kapalinou vstupuje do vodní komory určité množství tekutiny potrubím. Tlak v komoře je vyrovnaný a tento uzavřený systém zaujme statickou polohu.
  Když teplota stoupá, objem nosiče tepla v topné soustavě se rozšiřuje spolu s nárůstem tlaku. Přebytečná kapalina vstupuje do expanzní nádrže (červená šipka) a svým tlakem ohýbá membránu (žlutá šipka). Objem komory pro chladicí kapalinu se zvětšuje a vzduch se snižuje a tlak vzduchu se zvyšuje.
  Když se teplota snižuje a celkový objem chladicí kapaliny klesá, přetlaku ve vzduchové komoře se membrána posune zpět (zelená šipka) a chladicí kapalina se přesune zpět do potrubí topného systému (modrá šipka).
  Pokud tlak ve vytápěcím systému dosáhne kritického limitu, měl by být aktivován ventil v "bezpečnostní skupině", čímž se uvolní přebytečná kapalina. Některé modely expanzních nádob mají vlastní pojistný ventil.
  Expanzní nádrž na speciální konzole
  Různé modely tanku mohou mít své vlastní konstrukční prvky. Jsou tedy neoddělitelné nebo s možností výměny membrány (k tomu je k dispozici speciální příruba). Souprava může obsahovat konzoly nebo svorky pro upevnění nádrže na stěnu nebo jsou poskytnuty podpěry - nohy pro uložení na podlahu.
  Kromě toho se mohou lišit v návrhu samotné membrány.
  Rozdíly v konstrukci expanzních nádob s membránovými membránami (vlevo) a balónem
  Levá strana ukazuje expanzní nádobku membránovou membránou (již bylo popsáno výše). Obvykle se jedná o neoddělitelné modely. Často používaná balónová membrána (obrázek vpravo) z elastického materiálu. Ve skutečnosti je to samo o sobě vodní komorou. Jak se tlak zvyšuje, taková membrána se rozšiřuje a zvyšuje se v objemu. Tyto nádrže jsou vybaveny skládací přírubou, která umožňuje nezávislou výměnu membrány v případě jejího selhání. Ale základní princip práce z toho se nemění.
  Video: expanzní nádoby značky "Flexcon FLAMCO"
  Jak vypočítat požadované parametry expanzní nádoby?
  Při výběru vyrovnávací nádrže pro konkrétní topný systém by měl být jeho pracovní objem základním bodem.
  Je možné splnit doporučení k instalaci nádrže, jejíž objem je přibližně 10% z celkového objemu chladicí kapaliny, která se pohybuje podél obrysů systému. Je však možné provést přesnější výpočet - je zde zvláštní vzorec:
  V b = V s × k / D
  Symboly ve vzorci jsou uvedeny:
  Vb - požadovaný pracovní objem expanzní nádrže;
  Vσ - celkové množství chladiva ve vytápěcím systému;
  k - koeficient zohledňující objemovou expanzi chladicí kapaliny během ohřevu;
  D je koeficient účinnosti expanzní nádoby.
  Kde získat počáteční hodnoty? Chápeme na řadě:
  Celkový objem systému (Vc) lze určit několika způsoby:
  Pomocí vodoměru můžete zjistit, jaký je celkový objem, když je systém naplněn vodou.
  Nejpřesnější metodou výpočtu topného systému je součet celkového objemu potrubí všech obvodů, kapacity výměníku tepla stávajícího kotle (je to uvedeno v pasových datech) a objem všech tepelných výměníků v místnostech - radiátory, konvektory atd.
  Docela přijatelná chyba dává nejjednodušší způsob. Je založen na tom, že k zajištění 1 kW topného výkonu je zapotřebí 15 litrů chladiva. Takto je jmenovitý výkon kotle jednoduše vynásoben číslem 15.
  2. Hodnota koeficientu tepelné roztažnosti (k) je tabulková hodnota. To se liší nelineárně v závislosti na teplotě ohřevu kapaliny a na procentech nemrznoucích přísad ethylenglykolu v ní. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Řada hodnot topení je převzata z výpočtu plánované provozní teploty topného systému. U vody použijte hodnotu procenta ethylenglykolu - 0. Pro nemrznoucí směs - na základě specifické koncentrace.
  Jak nainstalovat expanzní nádobu do topného systému
  Úspěšně jste zvedli a zakoupili nádrž membránového typu pro váš topný systém. Je načase nainstalovat to a pak se objeví spousta otázek: kde je dát, jak se připojit a tak dále. Na internetu na toto téma poradenství - mnoho a všichni protichůdné. Abyste objasnili všechny body sporu a podrobně zvážili, jak je správně provedena instalace expanzní nádoby, nabízíme Vám tento článek.
  Kam umístit expanzní nádobu do uzavřeného topného systému?
  Mimochodem, v soukromých domech neexistují žádné otevřené a uzavřené systémy, existují gravitační a tlakové (pumpy) systémy. V první se voda pohybuje kvůli rozdílu v měrné hmotnosti (přirozenou cirkulaci) a za druhé je čerpadlem nucen.
  Pro referenci. Otevřený systém pracuje současně pro vytápění a dodávku teplé vody, používá se pouze ve velkých centralizovaných sítích. Proto jsou všechny jednotlivé systémy uzavřeny.
  Pro správnou instalaci expanzní nádoby do topného systému musíte splnit následující požadavky:
  umístění nádrže - místnost pece nedaleko kotle;
  přístroj by měl stát v místě, kde bude mít volný přístup k instalaci a údržbě;
  v případě montáže nádrže na stěnu konzoly se doporučuje udržovat výšku vhodnou pro přístup k jejímu vzduchovému ventilu a uzavíracím ventilům;
  Pojistná trubka spolu s jeřábem by neměla nakládat expanzní nádobu s její hmotností. To znamená, že vložka by měla být upevněna ke stěně zvlášť;
  připojení k expanzní nádrži na podlahu k ohřevu není dovoleno protékat přes podlahu přes průchod;
  Nádobu neumisťujte v blízkosti stěny, nechte dostatečnou vzdálenost pro kontrolu.
  Nádrže s malou kapacitou mohou být zavěšeny na stěnu za předpokladu, že je dostatečná nosnost. Pokud jde o orientaci nádrže ve vesmíru, existuje mnoho protichůdných tipů. Některé doporučují způsob instalace, při kterém je trubka připojená k nádrži shora a vzduchová komora je níže. Odůvodnění - je snadnější odstranit vzduch z membrány při plnění, voda ji vytlačuje.
  Ve skutečnosti, v původním stavu, gumová "hruška", stlačená na jedné straně tlakem vzduchu, nezanechává na druhou stranu žádný prostor, jak je znázorněno na obrázku výše. Specialisté v instalaci jen doporučili instalovat expanzní nádobu s připojovacím potrubím dolů a pouze tímto způsobem. U některých modelů je armatura nejprve umístěna na boční stěně ve spodní části a nádoba nemůže být vložena jiným způsobem (viz foto níže).
  Je to snadné vysvětlit. Přístroj bude fungovat v libovolné poloze, i když leží na své straně. Další věc je, že v membráně se objeví dříve či později praskliny. Když je instalace membránové expanzní nádrže směrem nahoru se vzduchovou komorou a tryskou směrem dolů, vzduch pronikne přes trhliny do chladicí kapaliny velmi pomalu a nádrž bude trvat nějakou dobu. Pokud bude stát vzhůru nohama, vzduch, který je lehčí než voda, rychle dojde do komory s chladící kapalinou a nádrž bude nutně nutně vyměněna.
  Poznámka: Někteří výrobci nabízejí instalovat expanzní nádobu vytápěcího systému, jen jej zavěsit "hlavou" dolů na držák. Není zakázáno, vše funguje, pouze v případě poruchy membrány uzel okamžitě selže.
  Po správném uložení kontejneru na stěnu nebo připevnění na podlahu je nutné správně připojit expanzní nádobu k topným trubkám. Chcete-li to provést, musíte vymezit trasu pro potrubí a předat nejkratší cestu k místu připojení. Předpokládá se, že nejlepší místo připojení pro uzavřené membránové nádrže je na vratné trubce. Jen ne před vstupem do kotle, ale před cirkulačním čerpadlem (pokud není instalován na přívodu) a uzavíracím ventilem, který je doprovází. Následující schéma ukazuje instalaci expanzní nádoby:
  Existuje několik důvodů pro toto vložení:
  ve zpětném toku je teplota chladicí kapaliny podstatně nižší, což prodlouží životnost membrány;
  pokud je místo instalace a přípojka na vratném potrubí, cirkulační čerpadlo pracuje v komfortním režimu;
  V přívodním potrubí kotle na tuhá paliva se může z různých důvodů vyskytnout kritický tlak a směs páry a vody v důsledku přehřátí. Pokud se tato směs dostane do gumové "hrušky" kontejneru, způsobí to, že přestane plnit své funkce.
  Ve skutečnosti praxe ukazuje, že není velký rozdíl mezi průtokem a zpětným proudem pro připojení. Prostě připojilo expanzní nádobu k topné soustavě pomocí zpětného potrubí, takže byla bezpečnější. Ale to prostě neublíží, takže je to řezací kulový kohout na vložce, a ještě lépe - armatura pro vyprazdňování a druhý ventil. Poté může být nádrž odpojena ze systému, vypuštěna voda a odstraněna z důvodu opravy nebo výměny.
  Rada Pro ty, kteří nemají plynový kotel s manometrem nebo bezpečnostní skupinou, je vhodné ho integrovat do okruhu expanzní nádoby pomocí následující instalační schématu:
  Po instalaci a poklepání přístroje do tepelné sítě je nutné ji nakonfigurovat. Spočívá v zajištění potřebného tlaku ve vzduchové komoře odpovídající vašemu systému. To je nezbytné, aby se zabránilo vniknutí vody do sítě, mohou být vytvořeny membránou zásobníku během chlazení chladicí kapaliny a vytlačováním jejího přebytku z komory. Operace se provádí v následujícím pořadí:
  když je instalace nádrže uzavřena, systém je naplněn studenou vodou;
  vzduchové ventily jsou odstraněny z potrubí a radiátorů pomocí ventilů Mayevsky a kohoutků;
  manometr měří tlak v systému a pak ve vzduchové komoře nádrže;
  při odvzdušňování nebo čerpání je tlak v komoře nastaven o 0,2 bar nižší než tlak v systému.
  Nyní, když byla expanzní nádoba správně nainstalována a nastavena, může být kotel spuštěn. Tlak v nádrži poroste rovnoměrně během ohřevu a chlazení chladicí kapaliny.
  Instalace kompenzační kapacity není v zásadě příliš komplikovaná. Některé speciální nástroje nebo zařízení se také nevyžadují, stačí obvyklé nastavení, které má každý horlivý majitel. Abyste však mohli nainstalovat nádrž do topného systému a nastavit ho, musíte být opatrnější a neztrácet žádné detaily. Pak zařízení bude fungovat po dlouhou dobu a bez problémů.
  Jak zvolit expanzní nádobu pro vytápění Jak zvolit a připojit expanzní nádrž membrány Jak vytvořit expanzní nádobu pro vytápění
  Jak nainstalovat expanzní nádobu do vytápěcího systému soukromého domu, musíte se před jeho nákupem obávat. Umístění nádrže a způsob vedení potrubí do tepelné sítě je jednodušší. Ale situace jsou různé, není možné předvídat vše předem. Stojí za to, abyste studovali podstatu problému a vy sám můžete zjistit, kde instalovat a jak správně připojit expanzní nádobu, a to i pomocí vlastních rukou.
  Kde je instalována expanzní nádoba pro vytápění
  Místo instalace nádrže závisí na typu vytápěcího systému a účelu samotné nádrže. Otázkou není, proč je třeba použít expanzní nádobu, ale kde by měla kompenzovat expanzi vody. To znamená, že v tepelné síti soukromého domu nemůže být jedno takové plavidlo, ale několik. Zde je seznam funkcí přidělených nádržím instalovaným na různých místech:
  kompenzace tepelné roztažnosti vody v otevřených topných systémech;
  to samé pro uzavřené systémy;
  slouží jako doplněk ke standardní expanzní nádrži plynového kotle;
  vnímat rostoucí objem vody v horké vodní síti.
  Otevřená nádrž, kde je chladicí kapalina v kontaktu s atmosférickým vzduchem, je vizitkou otevřeného topného systému. V tomto případě se instalace expanzní nádrže provádí na nejvyšším místě tepelné sítě soukromého domu. Často jsou takové systémy vyráběny gravitací se zvýšeným průměrem potrubí a velkým množstvím chladicí kapaliny. Kapacita nádrže by měla být vhodná a měla by činit asi 10% celkového objemu vody. Tam, kde není v podkroví, vložte takovou celkovou nádrž.
  Pro referenci. V jednopodlažních budovách staré budovy je často možné vidět malé expanzní nádoby pro otevřený topný systém instalovaný v kuchyni u podlahového plynového kotle. To je také správné, je snadnější ovládat kapacitu pod stropem. Je pravda, že v interiéru nevypadá příliš dobře. Mírně to řekněte.
  Alternativní domácí tanky
  Ohřevové systémy uzavřeného typu se vyznačují tím, že membránová expanzní nádoba pro vodu může být umístěna kdekoliv. Nejlepší možnost instalace je však v kotelně vedle zbývající části zařízení. Dalším místem, kde je někdy nutné instalovat uzavřenou expanzní nádobu pro vytápění, je kuchyně v malém domě, protože tam je samotný zdroj tepla.
  O dalších nádržích
  V návaznosti na nové trendy mnoho výrobců doplňuje své generátory tepla se zabudovanými nádržemi, které vnímají objem tepelného nosiče, který se zvyšuje při vytápění. Tato plavidla nemohou vyhovovat všem stávajícím režimům vytápění, někdy jejich kapacita nestačí. Aby byl tlak ohřívače při zahřátí v normálním rozmezí, je v souladu s výpočtem instalován další expanzní nádoba pro nástěnný kotel.
  Například jste přeměnil otevřený gravitační systém na uzavřený systém bez nahrazení dálnic. Nová topná jednotka zvedá tepelné zatížení. Bez ohledu na to, jaká kapacita je v ní, nebude pro toto množství vody dostatek vody. Dalším příkladem je vytápění s teplými podlahami ve všech pokojích dvoupatrového nebo třípatrového domu a radiátorovou sítí. Zde je také působivý objem chladicí kapaliny, malá nádrž se nebude vyrovnávat s nárůstem a tlak se může výrazně zvýšit. Proto potřebujete druhou expanzní nádobu pro kotle.
  Poznámka: Druhou nádrží na pomoc kotle je také uzavřená membránová nádrž, umístěná v místnosti pece.
  Když přívod teplé vody doma zajišťuje nepřímý ohřev kotle, vzniká také otázka - kam jít po zahřátí expandovat vodu. Jednou z možností je instalace odpadního ventilu, jak je tomu u elektrických ohřívačů vody. Nepřímý topný kotel je však mnohem větší a přes ventil ztratí příliš mnoho horké vody. Pokud je správnější vybírat a instalovat expanzní nádobu pro kotle.
  Pro referenci. V vyrovnávacích nádržích (tepelných akumulátorech) některých výrobců je také možné připojit vyrovnávací nádrž. Navíc odborníci doporučují uvedení i na elektrické kotle velké kapacity, které jsou uvedeny ve videu:
  Jak postavit nádrž
  Při instalaci otevřené nádrže v podkroví byste měli dodržovat řadu pravidel:
  Nádrž by měla stát přímo nad kotlem a měla by k němu připojovat svislá stoupačka přívodního potrubí.
  Těleso výrobku musí být pečlivě zatepleno, aby nedošlo k ztrátě tepla k zahřátí studené půdy.
  Je nutné uspořádat nouzový přeplnění tak, aby v nouzové situaci horká voda nepropouštěla ​​strop.
  Pro zjednodušení řízení hladiny a doplňování doporučujeme přivést do kotelny další 2 potrubí, jak je znázorněno na schématu připojení nádrže:
  Poznámka: Nouzové přepadové potrubí se obvykle odesílá do kanalizační sítě. Ale někteří majitelé domů, aby zjednodušili úkol, jeďte přes střechu přímo do ulice.
  Instalace membránové expanzní nádoby má také své vlastní vlastnosti. Vzhledem k tomu, jak tento produkt funguje, může být umístěn svisle nebo vodorovně v libovolné poloze. Malé kontejnery lze připevnit ke stěně svorkou nebo zavěsit ze speciální konzoly, velkých jednoduše položených na podlahu. Existuje jedna věc: výkon membránové nádrže nezávisí na orientaci v prostoru, což nelze říci o životnosti.
  Plavidlo s uzavřeným typem bude trvat déle, pokud bude vertikálně namontováno se vzduchovou komorou směrem nahoru. Faktem je, že dříve nebo později membrána vyčerpá svůj zdroj, a proto se v ní objevují praskliny. Vnitřní konstrukce nádrže je taková, že s vodorovným uspořádáním vzduch z její poloviny rychle pronikne prasklinami do chladicí kapaliny a to na svém místě. Pro vytápění je nutno naléhavě instalovat novou expanzní nádrž. Stejný výsledek se rychle projeví, když kontejner visí na držáku "vzhůru nohama".
  V normální vertikální poloze se vzduch z horní části nepohne proniknout přes trhliny do spodní části, stejně jako chladicí kapalina neochotně stoupá. Dokud se velikost a počet trhlin nezvýší na kritickou úroveň, bude topení správně fungovat. Tento proces někdy trvá dlouhou dobu, zjistíte, že problém není okamžitě. Ale bez ohledu na to, jak umístíte plavidlo, měli byste dodržovat následující doporučení:
  Výrobek musí být umístěn v kotelně tak, aby byl vhodný k obsluze. Neinstalujte stojanové spotřebiče na stěnu.
  Při montáži expanzní nádoby topné soustavy na stěnu jej nestavte příliš vysoko, abyste během údržby nemuseli zasahovat do uzavíracího ventilu nebo vzduchového ventilu.
  Zatížení z napájecích potrubí a uzavírací armatury by nemělo spadnout na trysku nádrže. Namontujte potrubí společně s odbočkami odděleně, což usnadní výměnu nádrže v případě zlomení.
  Není povoleno položit přívodní potrubí na podlahu průchodem nebo jej zavěsit na výšku hlavy.
  Jak může zařízení krásně umístit do kotelny
  Hydraulicky správně připojte zařízení v bodě nacházejícím se na vratném potrubí před kotlem a cirkulačním čerpadlem, což umožňuje provozu v optimálním režimu. Přestože nádrž může být připojena k napájecímu potrubí, ale membrána bude sloužit méně kvůli kontaktu s chladící kapalinou při vyšší teplotě. Druhý okamžik: při práci na dodávce kotle na tuhá paliva v případě nouze může proniknout pára do nádrže. Vzduch a pára jsou stlačitelné média av tomto případě gumová "hruška" již nebude kompenzovat expanzi vody.
  Správné připojení expanzní nádrže k topnému systému se provádí vždy pomocí uzavíracího ventilu s americkým. Díky tomu může být prvek kdykoliv vyřazen z provozu a rychle se vyměnit bez čekání na ochlazení chladiva. Pokud na oční linku instalujete odpal a druhý ventil, jak je znázorněno na schématu zapojení, můžete nádobu vyprázdnit:
  Poznámka: Při instalaci a připojení expanzní nádrže kotle byste měli dodržovat stejná pravidla. Pouze samotná nádrž by měla být navržena pro tlak ve vodovodní síti, nikoliv na topení, což je detailně a jasně popsáno ve videu našeho odborníka:
  Jak zkontrolovat a pumpovat expanzní nádobu
  Před připojením a naplněním nádrže chladicí kapalinou je třeba zkontrolovat tlak ve vzduchové komoře nádrže, aby odpovídal tlaku v topné síti. K tomu je plastová zátka odšroubována nebo vyjmutá ze strany vzduchového prostoru a pod ní je běžný ventil, známý z automobilových kamer. Změřte tlak manometrem a nastavte jej na svůj systém čerpáním nebo čerpáním šoupátka.
  Například vypočtený tlak v síti po naplnění by měl činit 1,3 baru. Potom ve vzduchové komoře expanzní nádrže je nutné vytvořit 1 bar, tj. 0,2 baru méně. Trikem je zajistit, aby pryžová "hruška" nádrže byla zatlačena z vodní strany. V opačném případě během chladnutí začne stlačená chladicí kapalina utahovat vzduch automatickým odvzdušňovacím ventilátorem, což je nepřijatelné. Po nastavení otevřete kohoutek, naplňte celý systém chladící kapalinou a klidně spusťte kotel.
  Poznámka: Někteří výrobci uvádějí na obalu svých výrobků tovární tlak v oddělení se vzduchem. Podle něj můžete vyzdvihnout vhodnou nádrž a neobtěžovat s čerpáním.
  Všechny práce spojené s instalací, připojením a konfigurací expanzní nádrže nejsou vysoce kvalifikované a mohou se provádět ručně. Kromě toho je lepší, během operace, provést kontrolu tlaku sami. Snížení nebo skoky je prvním důvodem, proč automatika plynového kotle vypne hořák. Proto v takových případech je třeba nejprve zkontrolovat vzduchovou komoru nádrže manometrem, jestliže se jinde nevyskytují vážné úniky chladiva.
  Jak vybrat a nainstalovat regulátory teploty na radiátorech Princip fungování hřebene pro podlahu ohřívanou vodou, schémata zapojení a nastavení Je výhodné instalovat individuální měřič tepla v bytě a jak to udělat správně
  Topné systémy> Jak nainstalovat expanzní nádobu do topného systému
  Dnes v Rusku existuje obrovské množství osad, kde není žádný plynovod, a proto je nutné vytápět prostory elektřinou nebo dostupným tuhým palivem. Samozřejmě, druhá možnost je mnohem ekonomičtější, ale velmi namáhavá.