text: Aplikace a software AMiT, poradenská činnost MaR, řídicí systémy a vše co jste chtěli vědět o regulaci :-)
  Vyhledávání
  Hledat
  Hlavní menu
  Úvodní strana
  Novinky
  Listárna
  Regulace v praxi
  Marácké potlachy
  Zajímavé weby
  Regulace, automatizace a jak na ni
  Tato stránka se bude zabývat mojí poštou a to takovou, která Vám může pomoci s řešením problémů, nebo ji prostě chci zveřejnit. Na poštu nemám takový čas jako bych chtěl, a proto ji berte s rezervou (není tam vše co bych k tomu chtěl říct). Jména odesílatelů nejsou úplná k zachování jejich anonymity.
  Nadpis
  Úvodní část
  Komentáře
  Oprava termostat Junkers TR 200
  Dobrý den pane Valtře, mám trochu kutilské sklony a pouštím se do všeho. Náš termostat, ač řádně nastaven nereaguje a kotel udržuje teplotu podle sebe, tedy topí víc v noci apod. "Spolubydlícímu" to nevadí a nemá zájem to řešit. Našla jsem na internetu, že je třeba vyměnit konkrétní kapacitní kondenzátor tzv. superCap: https://www.conrad.cz/kondenzator-elektrolyticky-1-f-5-5-v-30-10-x-21-5-mm.k473120. Ten jsem si koupila jinde a levněji v Karlíně. Sejmula jsem termostat z upevnění na zdi, ale bojím se ho otevřít - tedy je zezadu patrná jen zelená destička se spoji a já se k ní potřebuji dostat zepředu, k výměně toho superCapu. Ten superCap má dvě "nožičky", předpokládám, že se vysune jen ten starý, zasune nový a že není třeba něco pájet… Můžete mi poradit, jak se k tomu dostat, či zda mám radši volat "odborníka". Srdečně děkuji.
  8 komentářů
  Přidat komentář
  8
  Protherm 9, nízký tlak vody?
  Dobrý den, omlouvám se za obtěžování na Štědrý den! Včera v noci na elektrickém kotli Protherm 9 začal blikat asi nízký tlak, pouhých 0,7! Dnes ráno už na kotli blikalo F a nejde už nastavit teplota atd. Prosím můžete mi poradit co s tím, abych nemusela zůstat na svátky bez tepla? Příliš technický typ nejsem... Děkuji moc předem a přeji krásné svátky.
  Přidat komentář
  0
  Regulace Viessmann Vitodens 222W
  Dobrý den, měla bych na Vás takový dotaz, snad mi dokážete poradit. Abych Vás uvedla do mého problému. Máme kotel Viessmann 222W k tomu v obýváku termostat Vitotrol 200 kde si nastavujeme teplotu. Máme dva topné okruhy. Jedná se mi o jeden topný okruh, kterým vytápíme spodní byt, v bytě máme podlahové vytápění.
  Problém: na termostatu nastavíme 23 stupňů, kotel topí, dokud v místnosti není 24 stupňů. Vše je v pořádku, až do chvíle kdy začne venku klesat teplota pod nulu. I když máme nastavených nějakých 23 stupňů, kotel nevypne ani, když máme doma 26 stupňů a stále topí, co je hlavní, nereaguje ani, když dáme úsporný program, a dokonce ani, když dáme vypínací provoz tak to nereaguje a stále topí. Máme venkovní čidlo, takže kotel se řídí venkovní teplotou. Na kotli v topné charakteristice mám nastavený Sklon na 0,3 a Úroveň 3K. Původně byla úroveň 5K, po poradě s jedním odborníkem jsem ji snížila, ale nepomohlo to. Bylo mi řečeno, že kotel má zajištění proti mrazu, ale přece není možné, aby takto topil. Je to špatně nastavenou křivkou nebo to může být něčím jiným? Myslím si, že tomu rozumíte, prosím poraďte. Moc děkuji.
  Přidat komentář
  0
  Ekviterm na CR04
  Dobrý den pane Valter, koupil jsem si Vaši knihu Regulace v praxi... a protože mám trochu problém s regulátorem CR04 /Honeywell/, obracím se na Vás s dotazem, zdali mi neporadíte.
  Rodinný dům vytápím kondenzačním kotlem KDZ28 od fy Thermona. Kotel používám asi 8 roků s původním regulátorem QAA73 /Siemens/. Před 2 roky mi "odešel", takže technik mi ho nahradil regulátorem CR04. Problém je v tom, že regulátor CR04 nevypíná oběhové čerpadlo při přechodu na noční útlum anebo když není delší dobu požadavek na topení.
  Zbytečně "honí" studenou vodu soustavou, nehledě na spotřebu el. energie. Tento stav je však pouze v režimu ekvitermní regulace. V režimu řízení od pokojové teploty čerpadlo vypíná v závislosti na dosažené teplotě. U regulátoru QAA73 tento problém nebyl. S tímto problémem jsem se obrátil na Thermonu, ale nebyli mi schopni poradit, taktéž ve firmě Honeywell jsem nepochodil s tím, že tak by měl regulátor pracovat, což se mi nechce věřit.
  Pokud mi můžete poradit, jak toto vyřešit anebo je to skutečně nedostatek regulátoru CR04 budu Vám vděčný. Předem děkuji a s přáním příjemného dne.
  PS. Vaši mailovou adresu jsem našel ve Vaší knize.
  Přidat komentář
  0
  Junkers + Loxone + ekviterm
  Dobrý den, našel jsem v Listárně diskuzi o propojení regulace vytápění na systém "chytré domácnosti". Řeším tenhle problém taky, a proto bych se chtěl ujistit, jestli jsem to dobře pochopil.
  Vytápím rodinný dům přízemí a podkroví 6 místností. Mám kotel Junkers ZSR 24-5 KE 23, 2 okruhy (ve všech místnostech radiátory a tam kde je dlažba podlahové vytápění k tomu). Dům je cihla 44 cm bez zateplení. Původně jsem to reguloval systémem Skot1 české provenience, ale ten už nemá podporu a po havárii jsem ho musel vyměnit. Tento systém reguloval kotel jak ekvitermně, taky ovládal hlavice na radiátorech.
  Nyní jsem to nahradil systémem Loxone. Mam ale podezření, že Loxone ovládá jen hlavice na radiátorech a podlahovku, s ekvitermem nepracuje vůbec. Jestli jsem to dobře pochopil, tak se tím pádem nijak nereguluje teplota na primáru, a tudíž kotel neběží optimálně podle venkovní teploty. Mám kotel vybavit ještě ekvitermním modulem TA211e? Nebude se to nějak tlouct? Instalační firma tvrdila, že to není potřeba, ale po přečtení diskuze si myslím, že je. Taky mi kotel dost cykluje teď.
  Přidat komentář
  0
  Nastavení topné křivky Baxi
  Dobrý den, mám problém s nastavením křivky. Kotel Baxi Nuvola3 B40i. Dálkové ovládání RC 06 na stěně, čidlo venku. Chtěl bych topit jen na ekviterm. Když nastavím K Reg na 2 tak je to při teplotě+ 5 málo. Když šla teplota k 0, tak si kotel přidával na teplotě vody, ale už to je zase moc.
  CH SL - 65; EXT - připojeno; CHO - 33; CHS - 47 pevná; CHMX - 85 pevná; CHMN - 30; K REG - 2; BUILD - 7 dům zateplen; YSELF - 1; AMBON - 0; MODUL - 1.
  Děkuji za informaci.
  Přidat komentář
  0
  Modbus rozšiřující moduly AMiT
  Dobrý den, mám na Vás dotaz. Mám systém Amit a rozšiřující modul DMM-UI8RDO. Komunikuji po MODBUS-RTU. Nastavil jsem vše podle nápověd, komunikaci po RS-485, ta funguje. Výstupy na relátka taky fungují, jen nevím, jak mám zpracovat vyčtenou hodnotu teploty ze vstupu. Vím, že mám načítat registry, to jsem v komunikaci nastavil, ale stále mě to ukazuje 0. Nikde jsem se zatím nedopátral, jak se zpracovávají informace z vyčtených registrů. Předem děkuji za jakoukoliv radu.
  Přidat komentář
  0
  Servopohon na otáčení kuřat
  Dobrý den, je možno použít servopohon klimact kpII k otáčení kuřat na grilu? Děkuji.
  Přidat komentář
  0
  Externí snímač teploty RF1
  Dobrý deň. Rád by som použil externý snímač teploty k priestorovému termostatu TR200 pri kotly Junkers Eurostar. Neviem však RF1 nikde zohnať, je to už starší model. Takže premýšľam, že to bude asi aj tak iba obyčajný termistor, tak by som hádam aj skúsil nejaký termistor pripojiť. Lenže netuším, aké by mal mat vlastnosti. Prosím, nedá sa to niekde zistiť? Ďakujem.
  Přidat komentář
  0
  TČ Viessmann VITOCAL 100-S - lze použít BPT 57?
  Dobrý den, jakou cestu zvolit? Použít VITOTROL 200A? (Neznám celkovou cenu - prý asi 10.000 Kč). Nebo lze použít i BPT57 nebo jiný BPT? Od Viessmannů se nedovím, zda lze použít BPT57. Preferuji bezdrát. Všude je podlahové topení, TZ asi 3,8 kW. Děkuji moc.