text: Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.01 - stav 2004 | PRVK Ústeckého kraje
  Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.01 - stav 2004
  CZ042.3509.4201.0007.01 Ohníč 40935 409359
  Ohníč leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.
  trvale bydlící 221 221 221 221 - - -
  přechodně bydlící 258 258 258 258 - - -
  celkem 479 479 479 479 - - -
  221 221 221 221 - - -
  Obec Ohníč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.1. Zdrojem vody je vrtaná studna. Obec je zásobována cyklickým čerpáním z této studny, nepotřebné množství je čerpáno do přerušovací komory – 1 x 10 m3 (max. hl. 253 m n. m.) a při jejím naplnění do VDJ Ohníč 2 x 150 m3 (264,70 / 268,00 m n. m.), který slouží k vyrovnání spotřeby v obci. Vodovod má tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Ohníč.
  Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Po roce 2015 obec plánuje jeho prodloužení o 75 m DN 60.
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 042/1 ZD.TP 042/1 Ohníč PRVK/2020
  V Ohníči je jednotná kanalizace K-TP.006.2-J.C, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny na ČOV Ohníč. Kanalizační síť je DN 200 – DN 500 s jednou čerpací stanicí.
  Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Ohníč. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.
  Čistírna je určena k čištění odpadních vod z obce Ohníč. Jedná se o splaškové odpadní vody přiváděné na ČOV jednotnou kanalizací z části již vybudovanou, z části budovanou společně s ČOV.
  Stoková síť v současné době zajišťuje odvedení splaškových vod z převážné části obce. Stávající stoková síť je vybudována jako jednotná kanalizace, nově budované stoky odvádějí pouze vody splaškové. Oddělení dešťových vod je řešeno čerpáním odpadní vody na čistící jednotky, v případě deště bude odtékat dešťová voda, po hrubém vyčištění, obtokem do recipientu.
  Maximální ukazatel znečištění BSK5 je stanoven rozhodnutím vodohospodářského orgánu č.j. ŽP 2948.93/231/J-61, RO-65/94/Ře - 6.1.1994, jeho změna č.j. ŽP 3607/231/Ro-65,2-96/Ře z 23.8.1996
  Množství vody [m3/den]
  Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická. Pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou, nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je odvislý od zatěžování aktivační části a provozních podmínek.
  Základním funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění jsou dvě čistírenské jednotky MČOV VHS I, které obsahují prostor aktivační a dosazovací. Kovové nádrže jsou usazeny na železobetonovou desku, k níž jsou kotveny přivařením na kotevní desky. Nádrž je vybavena provzdušňovacím zařízením (aeračním válcem typu VHS). S ohledem na množství odpadní vody a její znečištění jsou navrženy dvě nádrže MČOV VHS I.
  Mechanické předčištění odpadní vody je zajištěno atypickým objektem hrubého předčištění umístěným před MČOV. Objekt obsahuje česlový koš umístěný v první části objektu. Z této části je odpadní voda přiváděna do druhé části, která funguje jako vertikální lapač písku. Odtud je odpadní voda přiváděna do čerpací jímky z níž je čerpána na rozdělovací objekt v němž je regulován nátok na jednotlivé biologické jednotky. Objekt též umožňuje obtok MČOV v případě jejího odstavení z provozu, nebo v případě dešťových průtoků, zajistí obtok mechanicky předčištěné vody do obtoku.
  Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrnou šachtu a betonový výustní objekt otevřeným korytem do toku řeky Bíliny.
  Kal je z biologických jednotek odebírán pomocí odběrného zařízení zabudovaného v MČOV. Kalová voda je napouštěna do zahušťovací nádrže umístěné mezi jednotkami MČOV. Odtud je kal přečerpáván do uskladňovacích nádrží a odstátá kalová voda zpět do čistícího procesu.
  K uskladnění kalu slouží tři uskladňovací nádrže o celkovém užitném obsahu cca 45 m3. Kal je do kalového sila čerpán ze zahušťovací nádrže čerpadlem Sigma - GFTÚ 32. Z uskladňovacích nádrží je kal odvážen fekálním vozem. Technické řešení umožňuje likvidaci kalu pomocí kontejnerových kalových sil. Přepad odsazené kalové vody z uskladňovacích nádrží, stejně jako odpad kalové vody z kontejnerových kalových polí, je zaveden zpět do čistírenského provozu.
  Celý areál ČOV je oplocen dřevěným plotem do ocelových sloupků. Přístup k areálu je po příjezdové komunikaci a do areálu vraty a vrátky.
  Základní ukazatele ČOV:
  Denní přítok odpadních vod 93,60 m3/den
  Počet připojených obyvatel 520 obyvatel
  Denní množství BSK5 na přítoku 31,20 kg/den
  Koncentrace BSK5 na přítoku 261,17 mg/l
  Koncentrace BSK5 na odtoku průměr 23,66 mg/l, max. 37,29 mg/l
  Koncentrace NL na odtoku průměr 30,43 mg/l, max. 53,15 mg/l
  Ze zdroje znečištění velikosti do 500 EO z mechanicko - biologické čistírny odpadních vod na p.p.č. 134/1 v k.ú. Ohníč, v majetku obce Ohníč provozované rovněž obcí Ohníč, do řeky Bíliny v ř. km 27,400, ČHP toku 1-14-01-070 - správce Povodí ohře s.p., za těchto podmínek :
  Povolení k vypouštění odpadních vod pod č.j. OŽP 149/231/I-03/Pa/03 ze dne 28.7.2003:
  Hodnoty maximálního množství vypouštěných odpadních vod :
  6 litrů. sec-1, 250 m3 . den-1, 6000 m3/měsíc, 60 000 m3/rok
  Přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod (tzv. limity "p"):
  mg.litr-1
  Maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod /tzv. limity":