text: Požární klapka CFDM (100, 125, 160, 200) - Luftuj.cz
  Příslušenství VZT Požární klapky Požární klapka CFDM - mechanická (100, 125, 160, 200) - 01, EIS 90
  Požární klapka CFDM - mechanická (100, 125, 160, 200) - 01, EIS 90
  od 1 496,00 Kč vč. DPH
  Výrobce: MANDÍK a.s. - http://www.mandik.cz/
  Kód zboží: CFDM_100.01
  100 mm - 1 496,00 Kč (na objednávku)125 mm - 1 582,00 Kč (na objednávku)160 mm - 1 744,00 Kč (na objednávku)200 mm - 1 958,00 Kč (na objednávku)
  technicke-podminky | manual_cfdm_cz_ | certifikat_vyrobku_cfdm | prohlaseni_o_vlastnostech_cfdm
  Požární klapky CFDM jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého, uzavřením vzduchovodu v místech osazení. Klapky CFDM jsou určené do kruhového potrubí. Klapky se zavřou po přetavení tepelné pojistky.
  Omlouváme se, ale u prodeje tohoto výrobku je možná platba pouze předem!!! Termín dodání cca 2 týdny.
  Montáž, údržbu a kontroly provozuschopnosti klapek mohou provádět pouze osoby způsobilé protyto činnosti tj. "OPRÁVNĚNÉ OSOBY".
  - klapky o 100, 125, 160, 200 mm
  - ovládání klapek mechanické
  - požární odolnost EIS 60, 90, 120
  - těsnost dle EN 1751 přes list třída 2
  - pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa
  Popis nabízené varianty klapky CFDM
  Nabízíme mechanickou klapku v provedení .01/90 - základní , TPM 118/16 - další typy na objednání - kontaktujte nás
  Varianta .01
  Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které přidosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka CFDM, CFDM-V v provedení .01 s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO".
  Provedení dle požární odolnosti: EIS 90
  Další varianty - cena na dotaz!!!
  Provedení .11 a .15 s mechanickým ovládáním
  Tato provedení jsou rozšířením provedení .01 s mechanickým ovládáním (mechanika uvnitř).Jsou doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" jedním nebo dvěma vestavěnýmikoncovými spínači. Připojení spínačů u klapek CFDM je vyvedeno průchodkou přes potrubí. Uklapek CFDM-V je možné připojení spínačů vyvést vhodným způsobem kolem ventilu nebo přesprovedený otvor v tělese, potrubí a v konstrukci.