text: Blackout a energetická bezpečnost Prahy :: Přinášíme vám informace, které dávají smysl
  CzechIndustry > Blackout a energetická bezpečnost Prahy
  Českou republiku zatím naštěstí taková pohroma nepostihla, což neznamená, že nenastane
  a že není potřeba se na případný velký výpadek připravovat. Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s., pravidelně nacvičuje různé scénáře výpadků a následné obnovy dodávky elektřiny i ve spolupráci s okolními provozovateli národních přenosových soustav.
  Bezproudím a jeho důsledky by byli zasaženi především odběratelé elektřiny na všech nižších hladinách napětí a nešlo by zdaleka jen o povzdychnutí "zase nám vypnuli proud", ale o dosud nepoznané komplikace, počínaje nedostatkem vody z vodárenských sítí, přes chaos v dopravě, chabou vybavenost důležitých subjektů náhradními zdroji elektřiny až po možné sociální nepokoje. V řadě oblastí by se obtíže projevily neočekávaně rychle, zvláště pokud by výpadek trval několik hodin či déle. Z toho důvodu je celospolečensky důležité věnovat se tomuto tématu, snažit se minimalizovat vzniklá rizika a v rámci prevence informovat občany, jak se mají v takovém případě zachovat.
  Praha jako hlavní město České republiky by dopad dlouhodobého výpadku pocítila velice tvrdě nejenom sama o sobě, ale zcela jistě by se taková událost promítla také do různých oblastí života v celé republice. Vzhledem k propojeným elektrizačním soustavám by výpadek možná ovlivnil i významnou oblast Evropy, přičemž jeho příčina může být i daleko za našimi hranicemi.
  O blackoutu a Praze se napsalo hodně v souvislosti s výpadky v rozvodně 400 kV Chodov, která je v majetku společnosti ČEPS, a.s. Použití termínu blackout není ovšem s ohledem na rozsah výpadku správný, protože všechna bezproudí se pohybovala v závislosti na možnostech obnovy dodávky elektřiny od 16 do 118 minut. Nejvíce medializován byl hned první velký výpadek v červnu 2013, kdy hořel transformátor 400/110 kV a požár byl vidět až v místech na kilometry vzdálených od poškozeného zařízení.
  V rámci odstraňování poruch se v plné míře projevila důslednost společnosti PREdistribuce, a.s., při výstavbě a provozování sítí dle kritéria n-1, kdy ztráta jednoho prvku v soustavě nevedla k přerušení dodávky elektřiny do té doby, než bude poškozený prvek opraven a zprovozněn. Obnova v této oblasti probíhala dodáním elektřiny z rozvoden Malešice a Řeporyje.
  Opakované výpadky v rozvodně Chodov byly také jedním z impulsů pro uspořádání Cvičení Blackout 2014, které mělo za úkol prověřit především akceschopnost a reakci orgánů hl. m. Prahy. Neméně důležitým cílem bylo zjistit, jak by fungovaly náhradní zdroje elektrické energie, rozvody tepla, plynu a pitné vody. Cvičení ukázalo, že největším problémem je zásobování pitnou vodou a pohonnými hmotami pro instalované dieselagregáty v důležitých objektech.
  Mezinárodní i republiková cvičení dispečerů přenosové soustavy a distribučních soustav České republiky prováděná u renomované německé společnosti DUtrain GmbH naznačují mnohá technická úskalí ostrovních provozů při jejich chodu a návratu elektrizační soustavy do normálu. Předpokládaná doba pro splnění dílčích kroků se může ve skutečnosti prodloužit o jednotky hodin. Vznikla proto myšlenka vybudovat zdroje s předpokládaným výkonem 300 MW, které by byly schopny ostrovního provozu a zároveň dokázaly několik dní zásobovat elektřinou hlavní město.
  CI02_58_59_Blackout a energetická...pdf
  Cvičení Blackout 2014 | energetická bezpečnost Prahy | bezproudí | rozsáhlý výpadek elektřiny | náhradní zdroje energie | ostrovní provoz